Brevet FR2609521A1 — publié le 19880715

Perfectionnement au passage des fluides sous pression dans la maçonnerie. Il existe pour passer les fils électriques dans les murs, les sols, les plafonds de très nombreuses sortes de boîtiers, noyés dans la maçonnerie et reliés entre eux par des gaines en plasti- que, noyées elles aussi. Les fils passent d'un boîtier à l'autre. En général, les boîtiers ont un couvercle démontable, affleurant la maçon- nerie, et qui permet l'accès aux fils pour les passer ou les changer. Dans la distribution d'eau sanitaire qui, de plus en plus, utilise des tubes plastique, de manière analogue à lIélectri- cité, il est absolument nécessaire de passer ces tubes dans la maçon- nerie. En effet, ces tubes sont laids et se déforment beaucoup par di- latation. Il est donc nécessaire de les cacher et de les passer par le chemin le plus court pour économiser au maximum de la longueur, car le but de leur emploi est l'abaissement important du prix de la plomberie sanitaire ou industrielle. Il est aussi impératif de pouvoir les passer et éventuellement de les changer en cas d'avaries. D'o l'obligation de les faire glisser dans des gaines appropriées, se terminant à chaque extrémité par des boîtiers noyés dans la maçonnerie. Les boîtiers doivent tenir la gaine, solidement pendant la coulée du ciment ou du plâtre, et résister aux efforts auxquels le matériel est soumis sur un chantier de construction. L'invention concerne divers boîtiers à noyer dans la maçonnerie et destinés à rendre facile et bon marché, le passage de tubes plastiques pour fluides sous pression pour leur première instal- lation et leur entretien futur, le peu qui existe ne donnant pas du tout satisfaction. Le domaine d'emploi de l'invention étant spéciale- ment la distribution d'eau sanitaire, mais vise également le domaine de l'industrie, les laboratoires, l'agriculture, sans exclure la dis- tribution des gaz possible par tubes en plastique. Il existe assez peu de types de boîtiers pour les tubes plastiques sanitaires, car la technique de distribution d'eau dans les appartements par tubes plastique débute seulement de façon sérieuse et avant n'était que confidentielle. Il s'agit dans ce brevet de bottiers de sol ou plafond, amenant le tube à peu près perpendiculairement au sol ou au plafond pour ensuite remonter à un appareil sanitaire ou à un radia- teur à eau chaude. Souvent il y a 3-4-6 et même 8 à 10 mètres de tube à pousser à travers le bottier de départ Jusqu'à travers le bottier d'arrivée. Hors la grosse difficulté de ce type de boîtier, c'est que le tube sanitaire est d'une faible souplesse et que l'on peut parler d'une grande dureté au coudage. On lui demande de faire deux coudes de rayon beaucoup trop faibles pour sa dureté, un à l'entrée au premier bottier, et un autre à la sortie au deuxième bottier. On a Jamais ces problèmes en électricité o l'on tire un matériel souple avec un fil de fer. De plus les hauteurs de dalles en ciment de 16 cms, de 8 cms (courant) de 4 cms (réduite), ne permettant pas des rayons de courbures normaux, mais uniquement très limités et celà donne un passage très très dur et quasi- ment impossible avec les techniques actuelles des bottiers. La figure 1 montre un bottier actuel dans lequel il est impossible de passer le tube quand le boîtier est noyé, il faut le faire avant cimentage, ce qui est très peu pratique. A la figure2,on pouvait imaginer qu'un bottier possé- dant un canal coudé laisserait facilement passer le tube. L'essai démon- tre que ce n'est pas le cas et l'effort est encore beaucoup trop impor- tant, à cause des frottements exagérés par la cambrure trop faible du tube. Un important inconvénient c'est qu'il y a souvent un dépassement du bottier du sol ce qui empêche de lisser celui-ci avec la machine ha- bituelle (dite hélicoptère) ce qui occasionne de grosses pertes de temps. Un autre inconvénient est que, après être noyés dans le béton, les bottiers sont ou totalement inacessibles, ou l'ouverture est si étriquée que l'accès ne rend aucun vrai service pour tirer le tube. Le bottier suivant l'invention permet de supprimer tous les inconvénients du passage du tube d'eau plastique trop raide. Le bottier suivant l'invention satisfait à toutes ces conditions: 1) L'accrochage instantané de la gaine plastique par une dent aiguë, ayant un secteur à rigidité contrôlée. 2) L'étanchéité au ciment et au lait de ciment de la gaine plastique et du reste du boîtier. 3) Le moulage dans la dalle ciment du boitier, à ras de la dite dalle, sans qu'aucune partie ne dépasse, permettant le lissa- ge de la dalle par les moyens habituels sans pertes de temps. 4) Le passage du tube d'eau après toutes les fini- tions de maçonnerie avec un effort modéré. ) Le guidage du tube d'eau dans une rainure guide lisse et polie entraînant peu d'efforts et pas de déformation du tube. 6) Le forçage au fond de la dite rainure, par une molette en forme 1/2 ronde, réalisant un véritable cintrage du tube plastique sans le déformer, et sans frottement, par rotation, suivant une technique nouvelle, inverse du classique cintrage des tubes cuivre à la molette. Ce système réduit environ de moitié l'effort de passage du tube plastique. 7) Le paragraphe 6 avec sa molette de cintrage peut être complété par 2 molettes de "soutien" qui suppriment les deux con- tacts et frottements du tube d'eau avec la rainure réduisant au maximum des 3/4 environ les efforts de passage du tube plastique d'eau. 8) L'accès paifait et total du boîtier d'extrémité de dalle, par un couvercle démontable couvrant la totalité du boîtier et permettant de surveiller et d'aider le passage du tube d'eau. Le couvercle est au ras de la dalle et le boîtier ne dépassant pas, per- tnet le lissage de ladite dalle par les méthodes normales. 9) Le couvercle comporte une ou plusieurs lumières ovales à découper, préparées à cet effet pour la sortie du tube ou des tubes d'eau ou pour l'entrée des tubes d'eau. ) Les boîtiers de sols comportent en principe deux tubes d'eau côte à côte, permettant d'amener l'eau chaude et l'eau froi- de à un appareil sanitaire, ou de faire l'arrivée et le retour d'eau à un radiateur de chauffage, ou d'amener deux tubes quelconques d'eau froide ou chaude d'un point d'un logement à un autre point de ce loge- ment. Les boîtiers peuvent également être conçus pour un seul tube d'eau. Ils peuvent également être fabriqués pour plusieurs tubes d'eau, Jusqu'à 6 tubes ce qui parait une limite raisonnable pour le moulage en plastique du bottier. 11) Des trous de fixation permettent la fixation so- lide des bottiers par des fils de fer au grillage d'armature de la dal- le en béton afin de ne pas bouger pendant le moulage du béton de la dalle. 12) Les bottiers sont, soit de la hauteur de la dalle avec leur couvercle au ras de la dalle, soit calés en hauteur pour arri- ver au ras de la dalle. Ils ont pour cela des pieds et sont échancrés pour laisser passer le béton en dessous. 13) La résistance mécanique du boîtier est telle que celui-ci résiste à la pression du béton au moulage, aux efforts sur le chantier et au poids d'une personne très lourde qui marche sur le couvercle après moulage. 14)Le dessus du couvercle est banderole avec une ban- de papier auto-collant qui le protégera du ciment et qui, enlevée après moulage, permettra d'avoir un couvercle bien propre, bien lisible, fa- cile à démonter. ) Le couvercle est à encastrement côté sortie ou entrée des tubes à travers le couvercle garantissant une forte tenue, et à encliquetage par crans à l'autre extrémité, une échancrure, indi- quée par une grosse flèche, permet d'un simple coup de tournevis, en faisant levier, de dégager le couvercle qui bascule et s'enlève ensuite facilement. Le couvercle ne peut pas être monté inversé à cause de ses pattes encastrées. 16) En cas d'ennui, même avec le couvercle monté et recouvert de carrelage, moquette, il est toujours possible de changer un tube d'eau. Les bottiers suivant l'invention sont toujours asso- ciés par deux dans une même dalle: un boîtier d'entrée du ou des tubes et un boîtier de sortie du ou des tubes d'eau, les deux boîtiers noyés dans la maçonnerie étant reliés entre eux par une ou plusieurs gaines noyées elles aussi dans la maçonnerie. Les gaines sont constituées d'un tube en plastique épais très résistant parfaitement lisse intérieurement résistant aux efforts d'écrasement, en particulier au poids d'une lour- de personne marchant sur lesdites gaines sans gêner le passage du tube d'eau, Les gaines constituent les guides inamovibles, permettant à tout moment de retirer un tube d'eau et de le remplacer par un neuf. Un Jeu de coulissement important est prévu entre la gaine et le tube d'eau en plastique spécial afin d'avoir une circulation facile du tube d'eau dans les gaines. Le diamètre intérieur de la gaine est supérieur à la cote maximum d'ovalisation du tube d'eau pour le rayon minimum de cou- dage possible dudit tube d'eau. Bien entendu, des tubes d'eau beaucoup plus petits que la gaine passent sans difficulté. La matière plastique des gaines doit être assez sou- ple pour être capable d'accepter des rayons de courbures "normaux" pour le diamètre employé et assez rigide et épaisse pour que l'on marche des- sus sans le déformer sérieusement. Sa faible dureté de surface permet son accrochage par une dent aiguë disposée dans le boîtier en plastique. Entre la gaine et le boîtier il n'y a pas de partie pouvant accrocher ni retenir le tube d'eau et l'empêcher de passer, mais continuité lisse et polie avec rayons polis. Les boîtiers suivant l'invention étant moulés dans la maçonnerie avec leurs gaines de liaison, ce n'est qu'au stade normal de finition de la plomberie que le réseau sanitaire d'eau chaude et froi- de des radiateurs de chauffage sera passé dans un temps réduit par rap- port à la plomberie classique en tubes métalliques. Les coûts de l'ins- tallation du sanitaire se trouvent très réduits, de près de la moitié par l'économie de matières,plastique ou lieu de cuivre, et l'énorme éco- nomie de temps, d'installation des tubes, passés par une main-d'oeuvre non qualifiée qui coûte bon marché, car ces installations en tubes plas- tique ne demandent pas de soudeurs puisqu'il n'y a aucune soudure. Les tubes sont simplement enfilés dans des raccords à montage instanta- nés ne nécessitant ni vissage, ni soudure, mais simplement poussés éner- giquement au forndde leurs trous spécialement prévus. Mais sans les boi- tiers objet de l'invention, qui amènent en-dessous de chaque appareil sanitaire les tubes d'eau, l'installation ne serait ni rapide, ni fia- ble, ni même réellement possible économiquement. Les boîtiers en matiè- re plastique bon marché sont d'un prix économiquement faible. On comprend mieux les avantages, les fonctions, la facilité d'emploi et les progrès amenés par les boîtiers suivant l'in- vention à l'examen des figures suivantes: La Figure 1: montre un boîtier "actuel" qui dé- passe de la dalle en ciment et, o le tube d'eau doit être passé avant le coulage de la dalle, car après, il est impossible de le passer. Le bottier et le tube gênent toutes les opérations de finitions de la maçonnerie ce qui occasionne de grosses pertes de temps et d'argent. Cela ne convient pas. La Figure 2: montre un bottier établi en forme de canal coudé lisse, qui parait facile à utiliser. Il n'en est rien, l'examen de la position du tube d'eau montre qu'il y a au moins trois parties à grand effort de frottement dû à l'effort ressort du tube au passage. L'association du bottier d'entrée et celui de sortie des tu- bes porte l'effort de frottement total s'opposant au montage du tube d'eau à 6 parties à grand effort de frottement. Le montage est très dur et ne convient pas. La Figure 3: montre une perspective cavalière d'un bottier suivant l'invention prêt à être noyé dans le béton de la maçon- nerie ayant deux passages: un d'eau chaude et un d'eau froide, ou deux de radiateur de chauffage, aller et retour, ou deux circuits froids, ou deux circuits chauds. La Figure 4: montre une perspective cavalière d'un bottier suivant l'invention prêt à être noyé dans le béton à quatre passages, en pointillé la possibilité d'augmenter le nombre de passages. La Figure 5: est la section cd visible figure 6 d'un bottier suivant la figure 3', conforme à l'invention, section par l'axe des molettes de cintrage, montrant la tenue des tubes plastique d'eau dans des rainures de guidage, par lesdites molettes qui suppri- ment tout frottement à leur contact par leur rotation aisée. La figure 6: est la coupe par le plan d'un des tu- bes d'eau d'un bottier suivant l'invention et suivant les figures 3 ou 4, montrant la molette de cintrage qui supprime le frottement principal sur le tube, bottier noyé dans la dalle de béton, avec sa gaine de liaison aussi noyée dans le béton. La Figure 7: montre la coupe dans le plan d'un tube plastique d'eau de deux boîtiers suivant l'inventionnoyés dans une dalle de béton, reliés par une gaine en plastique également noyée dans le béton rendue solidaire des deux boXtiers, celle-ci contient le tube d'eau lui permettant de coulisser d'un bottier à l'autre dans la dalle par l'intermédiaire de deux molettes de cintrage disposées dans bottier qui ont pour but de diminuer de plus de la moitié les frotte- ments réalisant un réel cintrage sans déformer la section du tube d'eau. La Figure 8: est la coupe par le plan d'un des tu- bes d'eau d'un boîtier suivant l'invention et suivant les figures 3 ou 4, montrant 3 molettes de cintrage qui suppriment les 3 points de frot- tement du tube avec le boîtier, et ainsi par leur rotation aisée, di- minuent des 2/3 les efforts nécessaires au passage des tubes à eau par rapport aux méthodes employées actuellement. La Figure 9: est un détail de l'étanchéité au ci- ment de l'axe des molettes de cintrage du bottier suivant l'invention par un petit bourrelet circulaire serrant légèrement l'axe des molettes. La figure 10: est une coupe montrant le détail des arrêtes aiguës d'accrochage des gaines de liaison d'un boîtier accro- chées directement par ce bottier conforme à l'invention par un secteur d'arrête aiguë fixe et par un contre-secteur élastique d'arrête aiguë. La figure 11: est la même vue que la figure 6 d'un bottier noyé dans la dalle en ciment conformément à l'invention mais o le couvercle a été enlevé, donnant une ouverture aussi grande que le bottier et un accès total pour la serveillance et le contrôle du bon passage des tubes d'eau à leur installation ou à leur changement. La Figure 12: est une variante de l'étanchéité au ciment et de la tenue sur le boîtier de la gaine de liaison, réalisées avec deux pièces accessoires. A la figure 1, on voit la technique existante:une boite creuse (1) en plastique est noyée dans la dalle en béton ainsi qu'une gaine (3) en tube de plastique solidarisée par emmanchement ou collage avec la boite 1. Le tube d'eau (4) en plastique spécial traver- se la dalle 2 à travers la gaine (3) et la boite (1) et remonte le long d'une cloison (5). La boite (1) dépasse de la dalle (2) en (la). Le tu- be 4 possède une grande raideur et il est pratiquement impossible de l'installer à travers la boite noyée (1) dans la dalle (2). On l'instal- le donc avant de couler la dalle, ce qui est très gênant pour les opé- rations de maçonnerie. Le dépassement (la) du boîtier 1 et celui du tu- be (4) empêchent le passage de la machine (dite hélicoptère) à planer le ciment frais de 24 heures. Il y a d'autre part 3 zones de contact (4a) à grand effort de friction qui gênent et rendent presque impos: sible le glissement nécessaire du tube (4) pour le placer. Les boî- tiers étant toujours associés par 2, cela fait 6 zones de contact (4a) qui résistent au déplacement du tube (4). Il y a de grosses pertesde temps et d'argent sur la maçonnerie qui annulent les économies de l'em- ploi du tube en plastique (4). Ce système ne convient pas. A la figure 2 on a représenté une boite (6) compor- tant un canal coudé lisse 6b) de section circulaire, guidant le tube (4) et qui parait facile à utiliser. Il n'en est rien, le tube d'eau (4) a encore (comme à la figure 1) 3 zones de contact à grand frotte- ment (4a) dues à l'effort ressort du tube au passage. L'association du bottier d'entrée et de sortie de la dalle (2) porte à 6 zones à grand frottement l'effort de glissement du tube (4). Comme à la fi- gure 1, il est quasi impossible de passer le tube 4 après coulage de la dalle: c'est beaucoup trop dur. La figure 3 montre une perspective cavalière d'un bottier (7) conforme à l'invention, prêt à être noyé dans le béton de la maçonnerie. La forme extérieure est à peu près un parallélépipède renforçé par des nervures (7b), (7c), ayant 4 pieds (7d) et de larges échancrures (7e) permettant au béton de passer sous le boîtier (7) pour bien le bloquer. Quatre trous (7f) permettent de fixer le boîtier (7) à l'armature en acier de la dalle et d'immobiliser solidement le bottier (7) pendant le coulage du ciment. Le haut (7g) du bottier, pré- vu pour affleurer 1l surface (2a) de la dalle (2) en ciment, comporte un couver- cle ouvrant (8) faisant toute la surface du boîtier (7) et possédant une grosse flèche (8a) dont la pointe indique un cran ceux (8b) qui est destiné au démontage du couvercle (8) par levier avec un simple tournevis, ledit couvercle étant encliqueté sur le boîtier (7). Le couvercle (8) possède deux capsules (8c) à casser et destinées à réa- liser l'entrée ou la sortie des tubes d'eau, après avoir noyé le boi- tier (7) dans la maçonnerie. Deux embouts spéciaux (7h) sont desti- nés à recevoir les gaines (tubes plastique épais) qui, noyées elles aussi dans la maçonnerie relieront 2 boîtiers identiques un d'entrée et un de sortie de la dalle en maçonnerie. Les tubes d'eau traversent le bottier (7) de (7h) vers (8c) en suivant un trajet courbe et bien particulier à l'invention. Ils pourrontvéhiculer l'eau chaude ou l'eau froide, vers un ou deux robinets de sani- taire (lavabo-baignoire), ou réaliser un aller et retour vers un radiateur de chauffage à eau, ou vers deux circuits d'eau froide ou deux circuits d'eau chaude. Le circuit inté- rieur est visible en coupe à la figure 6. Le boîtier est étanche au ciment liquide. A la figure 4, on voit un boîtier (9) identique à celui de la figure 3, conforme à l'invention, mais ayant 4 passages de tubes d'eau au lieu de 2. En pointillé, est représentée la possibilité d'avoir un boîtier (9) avec 6 tubes d'eau, ce qui paraît un maximum pour le moulage en plastique du dit boîtier. L'immense couvercle est pourvu de 2 vis (10a) de fixation pour plus de sécurité. Deux crans (10b) permettent le déboîtage du couvercle au tournevis. Les mêmes éléments référencés (7) plus un indice dans la figure 3 sont illustrés dans la figure 4 au moyen de la référence (9) affectée du même indice que l'élément correspondant dans la figure 3. La figure 5 est la section (CD) visible figure 6, d'un boîtier suivant l'invention et de la figure 3 en perspective sur laquelle un boîtier (7) est noyé dans une dalle en maçon- nerie, section par l'axe (12) des molettes de cintrage (11). On voit les profondes rainures (7i) de guidage des tubes d'eau (4) qui sont maintenus dans ces rainures (?i) sans en toucher le fond, par les molettes de cintrage (11) de profils annu- laires circulaires (lia), évitant ainsi tout contact de frot- tement, mais tournent uniquement. Les molettes (11) tournent très librement sur leur axe (12). Ainsi un des points fonda- mentaux de l'invention est le remplacement du frottement prin- cipal sur les tubes d'eau (4) par un roulement parfaitement libre et sans frottement. On verra à la figure 6 que ce roule- ment effectue un véritable cintrage du tube plastique suivant une méthode complètement nouvelle comme application à ce type de boîtier. L'axe (12) des molettes (11) comporte 3 points de tenue: deux paliers étanches au ciment (7k) (voir figure 9) I0 et palier central (7j) à encliquetage de l'axe. Chaque mo- lette (11) est indépendante et très bien tenue entre deux pa- liers (7k) et (7j) afin de résister aux efforts importants de cintrage qu'exerce le tube d'eau (4) à son passage dans le bottier (7). La figure 6 est la coupe par le plan d'axe (EF) (visi- ble figure 5) d'un tube d'eau (4), d'un boîtier (7) suivant l'invention et suivant les figures 3 ou 4, le dit boîtier noyé dans la dalle en béton (2), ayant son couvercle (8) qui couvre la totalité du 11i bottier (7) au ras du niveau du haut de la dalle 2. On voit la gaine (3) de guidage du tube (4) qui est emmanchée à fond dans le guidage (7m) du bottier. La gaine plastique (3) a un point d'étanchéité au ciment liquide en (71) o le bottier donne un léger serrage élastique sur la gaine (3) elle-même déformable. La gaine (3) est cramponnée de façon positive au bottier (7) par les dents aiguës (7p) et (7n). Les dents (7p) sont aménagées dans des berceaux fixes (7t) solidaires du bottier (7) alors que les dents (7n) sont aménagées dans les secteurs élastiques (7r) à fort serrage sur la gaine (3), qui devient inarracha- ble pendant les opérations de coulage de la dalle ciment (2). Les dé- tails de (7r) (7n) (7p) sont visibles à la figure 10. On voit également la profonde rainure (7i) (visible aussi sur la figure 5) qui prolonge la gaine '3 en forme de /,'4 de cercle, pour amener le tube (4) de la position horizontale à la position verticale, le long de la cloison(5b) Le fond en plastique de la rainure (7i) est glacée de façon à réduire au minimum les deux frottements du tube (4) sur le bottier (7) aux con- tacts (4a) aux deux extrémités de la rainure (7i). Le tube est maintenu au centre de la rainure (7i) au fond de celle-ci, mais sans en toucher le fond par la molette (11) qui donne un contact roulant libre 'sans frottement" sur le tube (4). On a ainsi dans l'invention supprimé tota- lement le frottement central (4a) qui était visible dans les solutions classiques vues aux figures 1 et 2. L'emploi d'une rainure ouverte (7i) et d'une molette (11) réduit de moitié l'effort de passage, rendant le passage du tube tout à fait possible. La solution à une seule molette, la plus économique est tout à fait acceptable. Le système, qui oblige à "pousser" le tube d'eau (4) à travers le bottier, force le tube à se cintrer d'un rayon beaucoup plus faible que le rayon de la couronne sur laquelle il est prélevé. Un vrai cintrage original du tube plasti- que est ainsi réalisé: le tube sort cintré du bottier. Le chemin fixe du tube (4) (rainure 7i) et la molette (11) à axe (12) fixe, et le tube mobile axialement constituent, au moins dans un bottier, une méthode nouvelle et originale de cintrage d'un tube en plastique. Les systèmes classiques emploient au contraire un tube fixe, un soutien 1/2 rond fixe à l'intérieur de la courbure et une molette mobile décrivant un cercle à l'extérieur du tube autour du soutien intérieur forçant le 12. tube fixe autour du soutien central: c'est le classique outil du commerce à cintrer les tubes. Le passage du tube (4) n'est fait qu'après finition complète de la maçonnerie de laquelle rien ne dépasse. La dalle (2) reste parfaitement lisse et dégagée. Ensuite, il convient d'examiner la figure 7 qui explique le montage à travers une dalle de plancher (2) d'un point à un autre de cette dalle (2). La figure 7 est la coupe par le plan d'un tube d'eau (4) en plastique, de deux bottiers suivant l'invention (7) identiques ou voisins des bottiers des figures 3 et 4 noyés dans une dalle en bé- ton (2), reliés par une gaine de liaison (3) en plastique accrochée aux deux bottiers (7), ladite gaine (3) également noyée dans la dalle (2) servant de chemin avec un large jeu à un tube plastique (4) qui, passant horizontalement à travers la dalle (2) par la gaine (3) est contraint par les bottiers (7) à remonter perpendiculairement à la dal- le (2) le long des cloisons verticales (5a) et (5b). Tel qu'on le voit à la figure 7, le tube (4) traverse également les couvercles (8) des boîtiers (7) par des lumières ovales (8f) bien visibles figure 6. Par ces lumières ovales (8f), il est possible d'enlever et de changer pour entretien le tube (4) sans démonter les couvercles (8) des deux boi- tiers (7) dont l'un se constitue boîtier de départ et l'autre boîtier d'arrivée malgré qu'ils soient identiques. Pour le premier montage du tube (4), on dégrafe avec un tournevis les couvercles (8) ainsi on peut passer très commodément le tube (4). Ensuite on fait sauter d'un coup de tournevis ou de cou- teau lescapsules (8c) du couvercle (visibles figure 3). En dernier lieu, on passe le tube (4) à travers les lumières (8f) des couvercles (8) que l'on replace en enfonçant d'abord les pattes de tenue (8d) dans les boi- tiers (7) et en rabattant les couvercles Jusqu'au moment o ils se vé- rouiilent sur la boite (7) dans les crans (8e) bien visibles figure 6. La grandeur des couvercles(8) qui couvre toute la surface des bottiers (7) permet un accès total et pratique de l'intérieur des bottiers (7). Après le premier montage des tubes(4), même si la dalle (2) est recou- verte de carrelage ou moquette, il est possible de changer facilement un tube plastique (4) en cas de besoin sans ouvrir le couvercle (8). La figure 8 est la coupe par le plan d'un des tubes d'eau (4) d'un boîtier (17) suivant l'invention et suivant les figures 3 et 4 montrant 3 molettes supprimant tous contacts de frot- tement du tube (4) dans le bottier (17). La molette (11) et son axe (12) est la molette de cintrage qui (comme à la fi- gure 6) supprime le frottement principal et le remplace par une rotation libre sans frottement. Les molettes (13) et leurs axes (14) de profils identiques voisins de la molette (11), placées dans des creux (15) et (16) avec jeu, dépassant très faiblement de la rainure (17i) (bien visible figure 5) sont des molettes de soutien du tube (4) supprimant tout contact de frottement avec la rainure (17i) (existant aux deux bouts de la rainure (17i) en (4a) à la figure 6) et remplaçant ces frottements par des rotations libres. Ainsi le boîtier (17) est le boîtier le plus perfectionné suivant l'invention, car sup- primant tout frottement dans les boîtiers, il permet le pas- sage du tube (4) avec le minimum d'effort de coulissement axial. La comparaison de la figure 8 avec les figures 1 et 2 des techniques actuelles montre le grand progrès de l'inven- tion qui supprime tous les contacts de frottement. Le type de boîtier (17) de la figure 8 sera le plus utile avec les tubes (4) les plus gros et les plus raides à passer. Pour les tubes plus petits et moins raides, les boîtiers (7) de la figure 6, plus économiques peuvent suffire. Toutes configurations du boîtier (17) autre que les molettes et leur logement sont identiques à celles des boîtiers (7) des figures 3, 4, 5, 6 * et 7 (les mêmes éléments portant dans cette figure 8 les réfé- rences (17) affectées du même indice (g,l,h,m) que dans les figures précédentes). L'effort axial de passage du tube dans le boîtier (17) est environ réduit des 3/4 par rapport aux figures 1 et 2. La figure 9 est un détail des paliers (7k) visibles (figure 5) et de l'étanchéité au ciment de l'axe (12) (figure ). Le palier (7k) monté avec jeu avec l'axe (12) des molettes (11) mais un petit bourrelet circulaire (7s) donne un léger serrage sur l'axe (12) garantissant l'étanchéité au ciment liquide de l'axe des molettes et leur bonne rotation. La figure 10 est une coupe suivant (GH) visible figure 6, montrant le détail des arrêtes aiguës (7p) et (7n) d'accro- chage des gaines (3) visibles également figure 6. Ces arrêtes font partie du boitier (7) et viennent directement de mou- lage. Les dents aiguës (7a) sont fixes et forment un secteur qui pénètre dans la gaine (3) (figure 6). Les dents aiguës (7n) forment un secteur porté par un élément élastique (7r) en poutre libre, mais suffisamment raide pour d'une part supporter les tolérances de la gaine (3) et d'autre part pénétrer légèrement la gaine (3) et l'accrocher de façon positive et inarrachable pour résister aux opérations de coulage du ciment sur chantier. La figure 11 est la même vue que la figure 6 d'un bottier (7) noyé dans une dalle en maçonnerie (2) conformément à l'in- vention, mais o le couvercle (8) (visible figure 6) a été enlevé, montrant une ouverture d'accès intérieur aussi grande que le bottier (7) et un accès total pour la surveillance et le contrôle du bon pas- sage des tubes d'eau (4), soit à leur première installation, soit à leur changement. La figure 12 est une variante de l'étanchéité au ciment liquide et de la tenue sur le bottier (7) de la gaine (3). C'est une coupe partielle d'un boîtier (7) noyé dans une dalle en bé- ton (2). On voit la gaine (3) tenue par 2 pièces accessoires: la piè- ce (19) en plastique semi-souple possédant une lèvre souple (19a) d'étanchéité et encliquetée en (19b) sur le corps; et une pièce (18) qui est une rondelle en acier ressort découpée genre anneau TRUARC ou NOMEL et qui tient de façon inarrachable la gaine (3). Le système à l'avantage d'accepter des tolérances larges sur le diamètre de la gai- ne (3). Le montage de la gaine est à montage instantané par simple emmanchement. Il n'a pas été représenté sur les dessins le bande- rolage du dessus du couvercle lequel sera rabattu sur les deux extré- mités pour couvrir les pattes (8d) du couvercle (8) (figure 6), et tous les Jeux entre le couvercle (8) et le boîtier (7). Le banderolage est mis pour protéger le couvercle du ciment et le garder très propre et facilement démontable. Le banderolage est enlevé avant passage des tu- bes (4) de la plomberie; il est nécessaire et fait partie de l'inven- tion. L'invention montre les boîtiers en plastique noyés dans la maçonnerie pour faciliter le passage des tubes plastique et l'avènement d'une nouvelle plomberie entièrement en tubes plastique. L'invention ne se limite pas aux bottiers décrits mais à tous types conformes à l'invention. Ce type de boîtiers est nécessaire à la nou- velle plomberie qui commence. Mais l'invention n'a pas pour domaine uniquement l'emploi pour l'eau, le sanitaire et le chauffage, mais également beaucoup d'industries telles que les bâtiments des usines, bureaux laboratoires et aussi le transport de tous les fluides par des tubes en plastique à travers des dalles, des planchers en maçonnerie, aussi bien pour les liquides, que pour les gaz, en industrie mécanique, ali- mentaire, chimique, pétrolière, agricole, etc... L'invention doit per- mettre une baisse importante des cots d'installation des tubes plas- tique dans tous les bâtiments. R E V E N D I C A T I 0 N S 1. Perfectionnement au passage de fluides sous pression dans la maçonnerie par des bottiers creux en matière plastique (1), (6) noyés dans les maçonneries (2) par paire, liés solidairement par des gaines (3) en plastique également noyées simultanément dans lesdites maçonneries (2) permettant l'installation par glissement axial avec larges Jeux diamétraux à travers les boîtiers (1), (6) et les gaines (3) de liaisons des bottiers entre eux, et également permettant le change- ment éventuel des tubes (4) en plastique pour fluides sous pression, de- vant transiter dans lesdites maçonneries (2), boîtiers (1), (6) faisant office d'entrées ou de sorties desdits tubes (4) sous pression et orien- tant les tubes (4) à la traversée desdits boitiers 2, (6) dans une diection prévue, caractérisés en ce que ces boîtiers (7), (9), (17) ont un dessus (7g), (9g), (17g) rectangulaire lisse affleurant la sur- face de la maçonnerie (2a) et des côtés d'un parallélépipède nervurés (7a) (7b) (7c), (9a) (9b) (9c) pour raidissement, lesdits cotés échan- crés (7e) (9e) dans le bas pour le libre accès du ciment ou plâtre des maçonneries (2), lesdits côtés se terminant par des pattes (9d) (7d) de longueurs appropriées aux épaisseurs de la maçonnerie (2) et lesdits côtés possédant des trous de fixation (7f) (9f) permettant d'immobili- ser les boîtiers (7) (9) (17) pendant le moulage du ciment et du plâtre en bonne position, le dessus du bottier a un couvercle (8) (9o), rec- tangulaire, lisse, affleurant le haut du bottier (7g) (9g) (17g), cou- vrant la totalité du boitier, encliqueté sur le boîtier démontable, possédant des passages (8c), (1Oc) de tubes (4), préparés, à casser, et le côté vers le bas des boîtiers (7) (9) (17), à l'opposé des pas- sages (8c) (O10c) du couvercle(8) (10)a de une à six tubulures courtes (7h) (9h) (17h) suivant le nombre de tubes traversant le bottier, cha- que tubulure ayant dans son intérieur logé une gaine (3) en fort tube plastique étanchée et accrochée de façon inarrachable aux boîtiers (7) (9) (17) par des moyens d'étanchéité et des moyens de tenue, lesdits boîtiers (7) (9) (17) ont intérieurement de une à six profondes rai- nures (7i) (17i) courbées suivant un quart de cercle, à flancs parallè- les, en plastique moulé poli à faible frottement, guidant latéralement avec Jeux, les tubes sous pression (4), un tube par rainure (7i) (17i) chaque tube (4) étant maintenu au fond de la rainure (7i) (17i) au milieu de celle-ci par une molette (11) indépendante, libre en rota- tion d'un profil galbé (11a) épousant le tube (4) sous pression, à contact tournant et sans frottement sur ledit tube (4) l'axe des mol- lettes (12) de toutes les rainures (7i) (17i) étant commun à toutes les molettes (11) et traversant le bottier (7) (9) (17) sur toute sa largeur, lesdits tubes (4) sous pression étant soutenus à chaque ex- trémité de chaque rainure (17i) par une molette (13) à profil galbé épousant le tube (4) empêchant tout contact de frottement avec le fond de la rainure (17i) et le remplaçant par un contact rotatif sans frot- tement, lesdites rainures (7i) (17i) et les molettes (11) (13) mainte- nant par cintrage les tubes (4) de la position horizontale à travers la dalle (2) de la maçonnerie, à la position verticale par rapport à la dalle (2) de maçonnerie o est noyé le bottier (7) (9) (17) sans frottement de contact et avec des contacts roulant sur les molettes (11) (13) sous faibles charges, lesdits bottiers (7) (9) (17) étant étanches au ciment liquide et au plâtre par des moyens de serrage (71) (171) (19a) à l'entrée des gaines (3) et par un bourrelet (7s) d'étanchéité serrant les axes (12) (14) des molettes (11) (13) dans les guidages (7k) desdits axes, le couvercle (8) (10) des boîtiers étant étanches et protégés du ciment et plâtres liquides par un bande- rolage de plastique mince auto-collant, recouvrant l'ensemble du cou- vercle (8) (10) et du bord du bottier (7g) (9g) et rabattu par-dessus les pattes (8d) de tenue du couvercle. 2. Bottiers selon la revendication 1 caractérisés en ce que le bottier ne comporte que la molette centrale 11, et conserve deux contacts (4a) aux deux bouts de la rainure de guidage (7i) simplifiant le bottier pour les tubes (4) les plus petits et les moins raides. 3. Bottiers selon la revendication 1 caractérisésen ce - que le couvercle (8) (10) solidement nervuré intérieurement, de sur- face extérieure lisse affleurant le bottier (8) (10) (17) est dissy- métrique, ses pattes de fixation positives (8d) s'ancrant dans le bottier (7) (10) (17), qui tient par encliquetage forcé par les crans en relief (8e) et qui ne peut être placé inversé. 4. Boîtiers selon la revendication 1 caractériss en ce que des capsules (8c) (10c) sont moulées pré-tracées avec contour 9g très mince sur le couvercle (8) (10) pour décapsulage instantané par rupture au moment choisi, libérant des passages ovales (8f) pour le passage des tubes (3) avec large jeu. 5. Bottiers selon la revendication 1 caractérisésen ce qu'un ou plusieurs crans (8b) (lOb) très résistants creux, permettent de faire levier avec un tournevis pour décliquetage rapide du couvercle une ou plusieurs grosses flèches imprimées indiquent ces crans de dé- montage. 6. Bottiers selon la revendication 1 caractérisés en ce qu'un couvercle (8) (10) peut être pourvu de vis de sécurité de fixation (1Oa). 7. Bottiers selon la revendication 1 caractérisés en ce qu'un logement cylindrique (7m) (17m) sert de guidage avec un faible jeu à la gaine de liaison (3), dans les bottiers (7) (17) (9), sur une longueur de logement importante, les bottiers ayant autant de lo- gements (7m) (17m) que de gaines (3) et de tubes (4). 8. Boîtiers selon la revendication 1 caractérisés en ce que le moyen d'étanchéité au ciment liquide de la gaine (3) dans le bottier (7) (10) (17) est constitué par un renflement interne (71) (171) dans le logement (7m) (17m) donnant un léger serrage élastique sur l'extérieur de la gaine (3) et l'étanchéité au ciment liquide et plâtre. 9. Bottiers selon la revendication 1 caractérisés en ce que le moyen de tenue inarrachable de la gaine (3) dans le bottier (7) (10) (17) est constitué de deux secteurs d'arrêtes aiguës (7p) (7n) pénétrant dans la surface tendre de la gaine (3) l'immobilisant défini- tivement, le secteur (7p) étant fixe sur le bottier (7) (10) (17), le secteur (7n) étant porté par un élément élastique (7r) en poutre libre mais raide pour pincer fortement la gaine (3) et faire pénétrer les arrêtes aiguës (7p) (7n) dans la gaine (3). 10. Bottiers selon revendication 1 caractérisés en ce que le grand couvercle (8) (10) enlevé du bottier (7) (10) (17) l'ac- cès du bottier est total pour la vérification des tubes (4), l'aide au passage, le changement du tube (4). 11. Bottiers selon la revendication 1 caractérisés en ce que l'étanchéité au ciment de l'axe des molettes (11) (13) est réa- lisée par un palier (7k) o l'axe (12) (14) passe avec un faible jeu -2 Z - 2609521 et comportant un petit bourrelet interne (7s) venu de moulage plas- tique et ayant un léger serrage surffisant à l'étanchéité sur l'axe (12) (14) des molettes (11) (13) au ciment. 12. Boitiers selon la revendication 1 caractérisésen ce que la tenue de la gaine (3) est réalisée par une pièce en tôle décou- pée (18) à tenue positive, elle-même tenue par une pièce (19) en plas- tique semi-souple, encliquetée (19b) sur le bottier (7) et ayant une lèvre souple mince (19a) d'étanchéité au ciment liquide et au plAtre sur la gaine (3).