Brevet FR2610068A1 — publié le 19880729

ROBINET THERMOSTATIOUE Les robinets thermostatiques destinés à la régulation du chaubbage tertiaire sont traditionnellement réalisés au moyen d'une vanne à clapet manoeuvrée par un moteur qui développe une borce de quelques kilos. Le robinet, selon l'invention, est disposé de baçon à recourir à un moteur développant une borce de 10 gr. pour un dibbénentiel de pression entre amont et aval du robinet de 3 bars. Ceci permet d'utiliser un bilamc comme moteur. Le corps de robinet 1 comporte une entrée d'eau 2 et une @@rtie 3. L'eau est laminée par le clapet 6 entre une arrivée annulaire 5 et une sontie 4 (big. 1). Le clapet 6 est bormé d'un disque de caoutchouc percé de petits trous d'entrée d'eau #, et comporte un insert plastique rapporté 8, muni d'un trou central 9 (big. 2). Le moteur est bormé d'une pièce plastique 10 bixée sur le corps 1, d'une seconde pièce 11 et d'une troisième 12. La pièce 12 est bermée par un opercule de laiton 13, dont l'étanchéité est assurée par le joint 14. Le bilame circulaire 15, bormé de deux disques en opposition, est pressé par le ressort 16, par l'intermédiaire de l'aiguille 17 L'extrémité de l'aiguille 17 est conique et vient s'engager dans le trou 9. Suivant un principe connu des babricants de vannes télécommandées, le mouvement du disque 8 est asservi à la position de l'aiguille 17 : si l'aiguille se déplace vers la droite du dessin big. 1, le trou 9 laisse sortir l'eau de l'espace 18 plus rapidement que les trous 7 ne la laisse entrer. La pression baisse dans l'espace 18, et, sous l'inbluence de la pression en 5, le clapet se déplace vers la droite. Si l'aiguille 17 be déplace vers la gauche, le trou 9 laisse sortir l'eau moins vite que les trous 7 ne la laisse entrer, la pression monte dans l'espace 18, et le clapet se dirige vers la gauche. Le déplacement relatib des pièces 10 et 11 peut être obtenu en tournant la pièce 11, reliée à la pièce 10 par un pas de vis et un joint d'étanchéité torique. Ce déplacement change la température de consigne du robinet thermostatique. REVENDICATIONS 1) Robinet thermostatique, caractérisé en ce que le clapet est commandé par la pression de l'eau. A cette bin, un espace est aménagé, relié à la haute pression de l'eau entrante par de petits trous, et à la moindre pression de l'eau sortante par un plus gros trou. Un obturateur commandé par un moteur thermique obsture le trou de sortie quand une réduction du débit d'eau est souhaitée. 2) Robinet suivant revendication 1, caractérisé en ce que le moteur thermique est un bilame disque situé dans un espace rempli de l'eau du robinet, ce qui évite le joint d'étanchéité. Il reçoit le blux thermique de commande par contact.