Brevet FR2606524A1 — publié le 19880513

DESCRIPTIF de l'INVENTION - Titre de l'invention Système de gestion d'énergie et traitement des informations de sécurité et de surveillance. Domaine technique auquel se rapporte l'invention Gestion et programmation par un système micro-informatique. Etat de la technique antérieure : Il existe actuellement des systèmes séparés et plus ou moins élaborés de gestion et de programmation d'un certain nombre de fonctions contenues dans le système présenté. En matière de surveillance et de protection d'un pavillon, les systèmes d'alarme programmables sont nombreux et variés ( détection par contacts, volumétrique etc...) En matière de programmation de chauffage, des appareils de gestion de température pièce par pièce existent également et permettent d'obtenir dans chaque pièce et suivant le type de chauffage, une température pro grammée à l-'avance et pour une durée déterminée. . En matière de gestion des prises électriques, les systèmes existants sont peu évolués, il convient dans tous les cas de brancher un programmateur sur la prise et d'y relierllappareil électrique que l'on souhaite program mer. Certains appareils plus sophistiqués intègrent une programmation (fours, machines à café etc...) EXPOSE DE L ' INVEKTION L'invention consiste dans la réalisation d'un ensemble modulaire à micro-processeur permettant la gestion de l'énergie et la sécurité d'un pavillon. Cette gestion est assurée par un programmateur relié à - des capteurs de température placés dans chaque pièce de l'habitation équipée d'un radiateur, convecteur, ou appareil de chauffage alimenté électriquement - des capteurs d'ouverture placés à chaque porte ou fenêtre donnant sur l'extérieur - des capteurs volumétriques et des alarmes intérieures et extérieures et à un transmetteur. Le programmateur gére ensemble ou individuellement, dans le temps, la température de chaque pièce, les prises électriques, le système de sécurité. - Gestion de la température des pièces par 3 3 programmes pré-enregistrés - hors gel 80 C dans toutes les pièces - Economique 160 C dans toutes les pièces - Confort 18 C dans toutes les pièces les températures indiquées sont modifiables. programmation individuelle de la température de chaque pièce à des heures également programmables, dans un temps défini, un jour, une échéance dé terminée. arrêt momentané des radiateurs en cas d'ouverture des fenêtres et des portes donnant sur l'extérieur ou sur des locaux non chauffés (garage, sous-sol, greniers, etc...) - Gestion des prises électriques par programmation des prises électriques reliées à des appareils ménagers ou de chauffage avec délestage automatique si plusieurs appareils entrent en fonc tion simultanément, dépassant la capacité de l'installation, avec ordre de priorité des appareils défini préalablement. Le délestage automatique permet de réduire la puissance EDF souscrite lors du branchement. - Gestion du système de protection Mise en service du système en cas d'absence, arrêt, mise en service partielle du système sur les ouvertures et les combles en cas de présence à l'intérieur de l'habitation. En cas de défaillance du système, les radiateurs, prises, système de surveillance pourront être alimentés de façon classique grâce à l'adjonction au programmateur d'un boitier d'interrupteurs comportant une fonction marche/arrêt - système - prises - chauffage - surveillance L'ensemble du système est protégé par un accès à la programmation grâce à 1 'in- troduction d'un code confidentiel programmable. DESCRIPTION de la REALISATION d'un PROGRAMMATEUR - MODE de FONCTIONNEMENT ~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~~=~w~~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~ I - DESCRIPTION du PROGRAMMATEUR Le programmateur comprend : - un clavier 16 touches mécaniques - un afficheur alphanumérique de 2 lignes.à 20 çolonnes - des afficheurs numériques indiquant heure, date, température extérieure - des voyants d'information indiquant la connexion du système au secteur, les jours, la marche des radiateurs ou prises ou surveillance. Sur ce clavier, hormis les touches numériques, on a les touches - . désigne le point décimal - eff efface le caractère situé derrière le curseur - repet permet pour les fonctions 2, 3, 4, 5 du programmateur d'entrer à nouveau des données, ou de poursuivre l'affichage dans le cas d'une lecture du programme - menu permet de retourner au menu du programmateur - hors/gel définit une température de 80 C - eco définit une température de 160 C - conf définit une température de 18 C - ON permet d'éteindre les afficheurs afin de réduire la consommation électrique du programmateur - TO suivi d'un numéro de radiateur (pièce) permet d'afficher momentané ment sur l'afficheur Text, la température ambiante de la pièce mention née. II - MODE d'EMPLOI du PROGRAMMATEUR z w = A) Introduction Toutes les programmations se font de manière simple, en mode dialogue avec l'utilisateur et en introduisant les paramètres en séquence sous forme de : jour, année, mois, heure, marche/arrêt, temporisation, tem pérature, alarme ... Ces informations se visualisent sur les voyants et l'afficheur alphanumérique pendant leur frappe et peuvent être rappe lées à tout instant pour vérification. Les diverses fonctions offertes par le programmateur sont 1 - Mise à l'heure 2 - Mode automatique 3 - Mode programmé 4 - Mode lecture 5 - Mode effacement Ces cinq points constituent le menu du programmateur. B) Presentation des fonctions du programmateur 1 - Mise à l'heure Elle peut être effectuée à tout moment. Toutes les autres fonctions du programmateur dépendent de sa programmation. On introduit l'heure et la date du jour. 2 - Mode automatique Ce sont des programmes hebdomadaires figés et établis selon la conve nance de l'utilisateur. Nous pourrons avoir un programme automatique pour - marche radiateur - marche prise - marche surveillance - arrêt total de tous les radiateurs - arrêt total de toutes les prises - arrêt total de la surveillance 3 - Mode programmé C'est l'utilisateur qui définit sa propre programmation pour un numéro donné des radiateurs, prises, surveillance avec les options suivantes - programmation par jour, avec possibilité de sauvegarder ou effacer la programmation après son exécution - programmation par temporisation, c'est à dire on entre une programmation pour une échéance donnée supérieure à 7 jours Lors d'une programmation par jour avec sauvegarde, le programme de la veille est reconduit le lendemain si aucune programmation n'a été introduite, il est aussi reconduit la semaine suivante. 4 - Mode lecture Ce mode permet de lire le contenu des programmes sauvegardés dans la mémoire du programmateur. Cette lecture peut se faire de trois manières - pour un jour donné de la semaine - pour un numéro donné de radiateur, prise, surveillance - pour les échéances programmées Les programmes lus sont affichés'par tableau. L'appui de la touche de défilement permet la poursuite de l'affichage, jusqu'a épuisement de la lecture. 5 - Mode effacement Ce mode permet d'effacer partiellement ou totalement les programmes stockés dans la mémoire du programmateur. Dans le cas d'un effacement partiel, celui-ci offre trois options d'effacement - pour un jour donné de la semaine - pour un numéro donné de radiateur, prise, surveillance - pour une échéance donnée C - Remarques L'accès au menu ou fonctions du programmateur ne peut se faire qu'après avoir tapé au préalable le code confidentiel propre à chaque utilisateur - De même, l'accès aux fonctions 2, 3, 4, 5 du programmateur n'est pos sible que si la mise à l'heure (fonction 1) a été faite. L'entrée de toute donnée dans le programmateur doit être terminée par la frappe de la touche de validation. - L'entrée de toute donnée erronnée provoque son effacement et un repo sitionnement du curseur au début. - Le passage au mode programmé des radiateurs, prises, surveillance arrête aussitôt le fonctionnement automatique respectif des radiateurs, prises, surveillance. I1 en est de même pour le passage du mode programmé au mode automatique. - Le retour au tableau d'affichage initial du programmateur est fait automatiquement. Le code confidentiel doit être à nouveau frappé pour accéder au menu du programmateur. III - CONNEXIONS du PROGRAMMATEUR Le programmateur est relié à un boitier d'alimentation et d'interface relais. I1 permet au système, en cas de défaillance du programmateur, de faire fonctionner le chauffage, les systèmes de protection et les prises de façon classique. Ce boitier est relié également aux différents éléments gérés - capteurs de température - capteurs d'ouverture - prises de courant - système de protection et d'alarme APPLICATIONS INDUSTRIELLES Le système de gestion d'énergie et traitement des informations de sécurité et de surveillance trouve son application directe dans tous les locaux d'habitation, maisons individuelles, appartements, mais également et d'une façon plus générale à tous locaux équipés de chauffage, pouvant recevoir un système de protection, et utilisant des prises de courant pour alimenter du matériel (matériel de bureau, machines, etc...). Dans cette catégorie figurent notamment tous les locaux à usage professionnel, bureaux, ateliers. REVENDICATIONS 1 - Le système de gestion d'énergie et de traitement des informations de sécurité et de surveillance est caractérisé par un ensemble modulaire programmable relié à des capteurs de température, à l'alimentation électrique de prises de courant, à des convecteurs électriques, au système de surveillance et de protection, à des capteurs d'ouverture de portes et fenêtres, à tout appareil alimenté par l'énergie élec trique, permettant'la programmation dans le temps de chaque appareil relié. 2 - Système de gestion selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'ensemble modulaire comporte des éléments renfermés à l'intérieur du boitier et les éléments apparents du boitier. . éléments intérieurs . éléments apparents Claviers à touches mécaniques de nombre variable (10 à 50), afficheur alphanumérique, afficheurs numériques date, heure, température. Tableau de voyants Ports d'entrée et de sortie des éléments reliés au système, ports d'extension du système. 3 - Système selon la revendication 1 caractérisé en ce que les éléments reliés à l'ensemble modulaire programmable sont les suivants . capteurs de température . capteurs d'ouverture . système de protection . prises de courant tout appareil alimenté par l'énergie électrique 4 - La connexion entre le programmateur et les éléments reliés au système selon la revendication 1 est caractérisée par un ensemble composé d'un boitier d'alimentation et d'interface relais. 5 - Le système selon la revendication 1 est caractérisé par la liaison du boitier de commande aux différents éléments programmables à l'aide d'un boitier d'alimentation et interface relais, à savoir - alimentation des prises de courant - capteurs de température - capteurs d'ouverture - système de protection 6 - Le système selon la revendication 1 est caractérisé par des ports d'entrée et de sortie-permettant l'extension à tout appareil à alimen ter par l'énergie électrique.