Brevet FR2602851A1 — publié le 19880219

La présente invention concerne un système anti-retour pour toutes canalisations d'écoulement non pulsé ni aspiré. Dans toute canalisation d'écoulement des liquides usés, il est prudent de prévoir un système anti-retour. Lorsqu'un collecteur est bouché, le liquide remonte au fure et à mesure des évacuations qui s'effectuent dans les reccordements qui l'alimentent, exemple: colonne sanitaire d'un immeuble, le raccordement le plus proche du bouchon va servir de tuyau d'évacuation, inondant l'appartement qu'il dessert. Lorsque le collecteur principal est trop chargé, la masse des volumes chariés augmente la pression de sorte que les raccordements débouchant dans la zone de plus haute pression vont servir de tube de détente, refoulant avec violence une partie du liquide à évacuer. Le présent brevet a pour but de remédier à ces accidents par un système anti-retour incorporé dans un syphon, module à inserer sur une installation Kit de pièces à monter sur des syphons ou des canalisation existants. En effet secondaire, la présence du flotteur module l'écoulement et le rend silencieux. FONCTIONNEMENT: - écoulement normal: dans le syphon ou le module 4, la pièce 1 sera entrainée par le fluide; sa course sera arrêtée par la pièce 3. - au repos: dans un syphon la pièce 1 flottera à la surface du liquide d'isolement, dans un module la pièce 1 restera au fond ou en appui sur la pièce 3. - refoulement: la pièce 1 sera refoulée avec le liquide jusqu'à la pièce 2 placée en obstacle. La pièce 1 viendra s'appliquer sur le palier aménagé pour elle sur la pièce 2 obstruant la canalisation. Le refoulement étant stoppé,la pression va assurer le serrage et L'étanchéité de la pièce 1 1sur la pièce 2, dès que le liquide en aval sera évacué, la piècersa se désolidariser de la pièce 2 pour revenir en appui surla pièce 3 libérant le passage d'écoulement normal. DESCRIPTION DES 4 PIECES CONSTITUANT LE BREVET Pièce " 1: matériel inaltérable au liquide à évacuer et de plus faible densité; c'est un flotteur qui pourra être une sphère, fig. 1, 2, 3, 4, 6, 9 et 10; un cône fig. 8, un disque, un fuseau etc. La sphère est particulièrement appréciée en raison de ses propriétés géométriques. Pièce NO 2: matériel inaltérable au liquide à évacuer. Cette pièce sera le siège où viendra s'appliquer la pièce N" 1. Cette pièce peut-être: - décomposée en deux parties lorsqu'elle doit être montée forcée fig. 1. On se réserve une partie plane pour appuyer la bouterole puis on placera La pièce " 2 pour canaliser les turbulances. - Cette pièce peut se réduire au simple usinage de l'emprunte de la pièce N" 1, dans le corps de l'appareil, pièce NO 4: figures 6, 7, 8, 9, 10. Pièce N" 3: Matériel inaltérable au liquide à évacuer. C'est un fin de course, matérialisé par une aiguille placée inclinée dans le sens de l'écoulement, elle évitera la perte de la pièce N" 1 entrainée par les écoulements; elle est placée inclinée, afin qut elle ne retienne pas les impuretés filiformes: fig. i, 2, 9 et 10. Une vis cônique permettra sa pose tout en assurant l'étanché- té, fig. 2, 5 et 10; Ce peut-être aussi une vis pour trou borgne fig. 9, d'autres formes de fin de course peuvent être utilisées: la rondelle avec dard, fig. 4 et 6, trois nervures fig. 7 et 8 etc., l'essentiel étant de ne pas gener L'écoulement. Pièce N" 4: matériel inaltérable au liquide à évacuer. Ce peut être un syphon existant, fig. 1, 2, 3, auquel on rajoute les pièces N" 1, 2 et 3. Le corps de l'appareil sera en général, étudié et conçu, pour le type de canalisation à protéger: type syphon: planche 1/3. - type vertical: planche 2/3 - type horizontal: planche 3/3. Ces trois planches illustrant des exemples types. On peut utiliser le brevet à tout autre type de canalisation ou d'éléments de montage: croix , té, coudes, Y; ils peuvent être souples, fig. 7, montés avec collier, visés,collés etc. REVENDICATIONS 1) Système anti-retour pour canalisation d'écoulement non pulsé ni aspiré, comporte: 1 flotteur (1) venant s'appuyer sur un palier (2) obstruant la canalisation lorsqu'il y a refoulement. En fonctionnement normal, le flotteur (1) est retenu par un fin de course (3). Ces trois pièces étant logés -dans un module (4) spécialement étudié pour le type de canalisation à protéger. Ce module (4) peut-être une canalisation existante du type sy Hhon auquel on aura insérré les pièces (1), (2) et (3). 2) système selon la révendication 1) adapté à tous les types de syphon. 3) système selon la révendication 1) adapté à toutes les canalisations verticales. 4) système selon la révendication 1) adapté à toutes les canalisations horizontales. 5) système selon la révendication 1) adapté à tous les éléments de raccordement, tels que coudes, tés, croix, Y etc.