Brevet FR2586288A1 — publié le 19870220

La présente invention concerne un système d'aératlon mécanique, générale et permanente des logements à usage d'habitation0 Le système particulier répond à I arrêté du 24-3-82. Ce système d'aération est réallsé par des extracteurs individuels placés dans les pièces de service ( cuisine, W.C. , S. de B.) et raccordés sur un conduit monotubulaire en acier, aluminium, PVC ou béton et commandés électriquement par l'usager. Cette commande est un bouton à 2 positions qui donne solt le débit réduit soit le débit fort. Ces extracteurs ont la particularité d'être munl d'un clapet anti retour. Ceci permet à plusieurs logements d'être branchés sur le même conduit vertical sans qu'il y ait un risque de refoulement ou d'inversion des flux d'air vicié rejetés d'un logement à l'autre. En outre ces appareils sont munis de filtre antigraisse Interchangeables et de panneaux de laine de roche afin d'assurer une isolation phonique satisfaisante. La consommation de ces extracteurs est d'environ 5 W en régime réduit et 40 W en régime fort pour une cuisine. il est à noter qu'un même extracteur peut raccorder 1 W.C. + 1 S. de B. grâce a un piquage en dérivation sur l'appareil avoir croquls 1). Les condults verticaux de dimensions extrêmement réduites pour un appartement de 3 pièces principales. Ce système d'aération présente des avantages importants par apport aux systèmes actuels existants. a) Contralrement à la VMC, ce type d'aération ne prive pas tous les habitants raccordés au même conduit vertical d'aération lors d'une panne d'extracteur. b) De même aucun dérèglement de l'ensemble de la colonne ne peut être engendré par l'obstruction des entrées ou sortles d'alr sur 1 ou plusieurs logements. c) La très faible consommatlon d'énergie éléctrique ne fait plus partie de charges collectives elle est directement Imputée au locataire ou du copropriétaire à son compteur personnel. d) Les appareils d'extraction sont étalonnés en usine, il n'y a donc aucun réglage à effectuer sur chantier ni de délicate mise en service. e) Les dépits o t-t;e d'air en débit réduit ou débit fort sont parfaitement contrôlés au m3/h prés, car le passage au régime supérieur ne se fait pas par une opération mécanique sur l'appareil mais simplement par un commuta teur éléctrique. I1 existe actuellement 3 systèmes d'aération des logements sur le marché français. 1) - La ventilation naturelle à tirage thermique, 2) - La ventilation mécanique (extractlon générale en toiture) pas d'autonomie pour l'usager. 3) - La ventilation mixte autonome. (Extracteurs individuels) montés sur des conduits individuels. (1 conduit ne peut raccorder qu'une pièce de service) d ou un important encombrement au niveau des gaines verticales). Régime réduit fonctionnant en ventilation thermique. La Revendication essentielle concerne le systeme et non pas les appareils ou les matériaux utilisés, c'est-à-dire aération mécanique autonome générale et permanente par des extracteurs à 2 régimes de vitesse, munis d un clapet anti-retour. REVENDICATIONS Ce système comme son nom l'indique est un procédé d'aératlon mécanique autonome pour les logements d'habitation. L'usager peut faire varier dans les limites prévues à l'arrêté du 24-3-82 le débit d'air choisi et cecl Instantané ment par l'intermédiaire d'un bouton électrique de commande. La variation de ce débit sera commandée en fonction de la pièce de service occupée. (S. de B. W. C. C. ou cuisines aux heures de préparation des repas) il existe actuellement 3 systèmes d'aération des logements sur le marché français. 10) La ventilation naturelle à tirage thermlque. 2 ) La ventilation mécanique (extrac-tlon générale en toiture) pas d'autonomie pour l'usager. 30) La ventilation mixte autonome. (Extracteurs indlviduels) montes sur des conduits individuels. (1 conduit ne peut raccordé qu'une seule plèce de servtce) d'ou un Important encombrement au niveau des galnes verticales) Régime réduit fonctlonnant en ventilation thermique. revendication essentielle concerne le système et non pas les appareils ou les matérlaux utilisés, c'est-a-dire aération mécanique autonome générale et permanente par des extracteurs a 2 régimes de vitesse munis d'un clapet anti-retour. Les appareils étant raccordés à un conduit monotubulaire unique. Cette invention est destinée à l'aération des logements collectifs ou individuels.