Brevet FR2578963A1 — publié le 19860919

La présente invention et amélioration d'invention concerne un ensemble de captation de l'énergie solaire comprenant des capteurs semiconcentrateurs orientables en site, placés sur une structure, avec un dispositif de pointage et de raccordement propre à l'invention, susceptible de satisfaire des besoins thermiques et éIectriqùesi par une source solaire à l'échelle industrielle ou collective. Les capteurs seront placés en modules prismatiques, assembles ou non en panneaux orientés de préférence Est-Ouest et disposés face au Sudapour une implantation au nord du tropique du Cancer, face au nords pour une implantation au sud du tropique du Capricorne et naturellement oscillant autour du zénith sous les tropiques. Ces mouvements sont actionnés manuellement ou automatiquement. Le secteur technique de diffusion de--l'invention est celui de la production de chaleur par fluide caloporteur : air, eau, fluide organique ou frigorigène, dans une plage de température d'utilisation comprise entre 70 et 150 C, suivant la latitude et la conception de l'isolation du capteur; donc supérieure à la plage d'utilisation des capteurs plans conventionnels. Ce type de captation peut également être utilisé avec intérêt pour améliorer la production d'électricité par photopiles. Dans ce cas le capteur sera conçu sans isolation ni couverture pour assurer un refroidissement correct des photopiles par convection. Compte tenu de la large ouverture des miroirs selon l'invention, autour de 600, le rendement ne sera pas diminué par ciel couvert, par rétrécissement de champ. Il sera par contre fortement augmenté, à la surface de captation, par rayonnement direct, à peu près dans le- rap- / port de concentration. Cette utilisation particulière de l'invention permettra de réduire sensiblement l'investissement en photopiles pour une menine puissance crète. Cela sera d'autant plus sensible pour les pays à faible technologie qui pourront fabriquer la structure de réflexion mais devront importer les photopiles. Pour revenir au secteur thermique, l'utilisation de ce capteur peut couvrir une variété d'applications solaires dont il était peu ou pas fait état pour les autres types de capteurs ou pour les capteurs à miroirs fixes. dehors de l'utilisation classique en production de chauffage par air, eau ou autres fluides comme tout capteur plan fixe, réflectif, sélectif ou sous vide, il peut fournir de la chaleur moyenne température pour tout processus thermique industriel et spécialement a/ b s 10 15 20 25 30 35 40 agro-alimentaire : cuisson, stérilisation, étuvage, lavage etc... Il peut permettre et favoriser le stockage pas chaleur latente par fusion directe de solides à des températures comprises entre 60 et 1200 susceptible de diminuer les volumes des stockages intersaisonniers et les pertes thermiques. L'utilisation la plus intéressante peut hêtre la production de froid par absorption, en fournissant aux bouilleurs une température supérieure à 100 C et en utilisant les couples NH3 - HzO, H20 - Li Br ou autres. Cette production de froid peut être utilisée en procurant des économies d'énergie importantes pour la climatisation des locaux, pour le stockage thermique performant : chaleur latente de production de glace d'eau, pour tous les besoins frigorifiques habituels commerciaux ou in dYlstrielsschambres froides et meubles de conservation, pour les processus frigorifiques industriels agro-alimentairesou autres. Autre utilisation calorifique : le stockage chimique de l'énergie solaire e dentaire d'été par séparation, désorption ou réaction chimique réversible. Noter l'avantage d'utiliser 1e rayonnement solaire direct prépondérant l'été pour activer les réactions qui permettent de créer des stocks d'énergie sans pertes pour les besoins de chaleur de l'hiver. Un autre créneau d'utilisation spécialisé de ce capteur est de fournir l'énergie thermodynamique pour les moteurs solaires. En effet, en augmentant l'écart de température entre le générateur et le rejet dans l'ambiance, le rendement mécanique de Carnot est augmenté dans la même proportion sans technologie sophistiquée. Pour les pays en voie de développement, la fabrication de ce capteur de technologie simple sera appréciée pour alimenter les évaporateurs des moteurs solaires thermiques utilisant un fluide frigorigène. L'évaporation pourra se faire, soit dans les capteurs, soit par l'in termédiaire d'un échangeur et d'un fluide haute température. Les mo teurs utilisés pourront être à & "pneuride", à membrane, à piston, à turbine, à vis ou autre système employant un cycle frigorigène entre 30 et 1500 C, pour la production d'électricité, le pompage de l'eau. Exemple pompe thermodynamique de Monsieur TAUREAU. Ce capteur peut être disposé en grandes surfaces pour de grosses installations de type industriel utilisant la chaleur autour de -10oOC. La fabrication en série de ce capteur devrait le rendre compétitif par rapport à d'autres capteurs plans améliorés et d'autres capteurs concentrateurs plus sophistiqués. Dans l'étant actuel de la technique connue, les systèmes qui permettent d'utiliser l'énergie solaire aux températures de fonctionnement indiquées, sont en général des capteurs à haute technologie capteurs sous vide BERTIN ou ItAZDA capteurs plans å surfaces sélectives absorbantes à nids d'abeilles ou tubulaireso dont la durée de vie est qncer- taine ; capteurs à procédés compliqués comme les lentilles de FRESNEL ou les lentilles liquides , capteurs à réflecteurs courbes et cylindre- paraboliques. Les recherches d'antériorité ont démontré que cette invention utilisait les réflecteurs latéraux de Monsieur TOUCHAIS Cependant le développement,par capteurs oriatablese indiqué et les applications différentes de concentration fixe, la technologie plus développe dans une voie de cette invention, montrent une orientation nouvelle et originale de ce procédé dans le secteur des puissances industrielles.Ce capteur a été découvert par lauteur lors d'un projet de tisolarisation" d'une grande surface commerciale, dans le but de fournir l'énergie népessaire à la climatisation et à la production de froid, ainsi que l'eau chaude sanitaire des oulsines. Il était également prévu un stockage de glace l'été, destiné aux besoins de froid d'hiver afin de libérer la puissance solaire pour le chauffage de la saison froide. D'autre part les informations sur les pompes solaires thermodyna- miques en vente à l'heure actuelle, indiquent que la mise à disposition d'un capteur industriel rustique et concentrateur, pourrait procurer une solution intéressante à ce problème en augmentant le rendement et en réduisant la surface de captation et les pertes des tuyauteries. En effet, les capteurs utilisés actuellement par les installateurs de pompes, sont des capteurs plans les plus économiques, parfois fabriqués sur place mais dont les rendements thermodynamiques et exergétiques sont très mauvais ce qui entraine un surdimensionnement des moteurs et des capteurs. I1 faut noter également les systèmes plusriches qui peuvent etre utilisés avec un amortissement plus difficile pour des températures égales ou supérieures, comme les capteurs à miroirs segmentés C,E.A. ou le système de pointage est plus compliqué ; les capteurs cylindroparaboliques BERTIN qui peuvent se placer également Est-Ouest ou parallèles à l'axe de la terre. Tous les miroirs courbes sont compliqués à réaliser, relèvent d'éléments de calculs plus difficiles à appréhender pour une fabrication industrielle par un personnel ordinairement qualifié. L'originalité de la formule réside dans un capteur réellement concentrateur mais dont tous les éléments sont simples et plans. Le montage mécanique ne demande pas de machines de technologie lourde et est du niveau de qualification de la préfabrication de menuiserie métallique du bâtiment. Ce capteur se situe entre le capteur plan et le capteur cylindroparabolique. Le capteur cylindro-parabolique présente une concentration plus forte mais le capteur selon l'invention présente l'avantage de cfr server l'absorption d'énergie d'un capteur plan par ciel couvert, permettant de lui conserver une température minimum, un refroidissement plus lent et éventuellement une production d'énergie à température plus basse commandée par la régulation. Le système se différencie du Brevet nO 75 07949 de Monsieur TOUCHAIS par les éléments suivants :ce capteur est un vrai concentrateur et en ce sens il est orientable en site pour se trouver toujours longitudinalement axé Est-Ouest sur la trajectoire journalière des rayons solaires. L'utilisation est similaire à celle des capteurs cylindro-paraboliques qui sont des capteurs concentrateurs. De ce fait le coefficient de concentration pour un même appareil est constant ce qui n' était pas le cas de l'invention citée qui était un capteur fixe intégré à une toiture et avec des angles d'incidence et de réflex ion variant avec les saisons. De plus le capteur selon l'invention prévoit un éclairement homogène et égal sur toute la surface de l'absorbeur à tout moment, propre à favoriser le rendement ce qui n'était pas le cas de l'invention précédente. Les angles de réflexion et a'ouverture diffèrent également. Dans l'invention présente, les angles préconisés, entre les miroirs, sont compris entre 400 (concentration = 2,6) et 75,50 (concentration = 1,5). Pour une concentration de 2 optimale selon l'invention, nqus auronS des miroirs qui feront, entre eux, un angle de 600. Cet angle est différent de l'angle préconisé pas l'invention antérieure. Le capteur selon l'invention utilise un absorbeur ou surface d'échange theriiiique absorbant et en aucun cas réfléchissant qui lui empêcherait de transmettre une puissance intéressante au fluide caloporteur. La surface de l'absorbeur sera de préférence en métal alvéolé ou feuilleté ou aileté, noirci pour etre le plus absorbant possible et contrairement à l'alu anodisé évoqué. Les réflecteurs latéraux seront de préférence réalisés en miroirs vitres argentées, ou en feuilles d'acier inoxydable ou d'aluminium poli, collées directement sur un remplissage de matériau isolant rigide et plan, ou fixés en position par tout autre moyen. Le capteur sera orientable et n'aura donc pas les mêmes directives d/ d'orientation que celui décrit dans l'invention précédente. Langle d'inclinaison sur l'horizontale sera optimal. et régl pour i à niidi T.S.V. = latitude du lieu moins déclinaison solaire de l'á poque de l'année. Le pointage pourra s'effectuer à l'aide d'un fil annexe à plomb, placé devant un secteur gradué, selon une / de-l'invention, l'angle d'inclinaison sera égal a' la latitude seulement à la date des équinoxes à midi. Il n'est pas prévu d'orienter horizontalement ou verticalement les capteurs comme dans l'invention précédente et les réflecteurs seront symétriques entre eux par rapport à la trajectoire du soleil. Ltabsor- beur sera toujours présenté perpendiculairement aux rayons solaires pour annuler l'angle d'incidence à midi T.S.V. Le secteur technique de l'invention est en majeure partie très dif- férent de celui de l'invention citée. Les capteurs sont prévus pour une puissance industrielle ou collective, il n'est pas conseillé d'utiliser ce système pour le chauffage des maisons individuelles en raison de son impact esthétique sur l'environnement et de sa maintenance. Par contre l'ensemble des applications possibles prévues dans le chapitre du sec- teur technique, font de l'invention une innovation a considérer par un grand nombre de concepteurs et d'utilisateurs, dans le domaine thermique et thermodynamique de puissance industrielle ou collective9 photovol taique avec ou sans stockage. La partie capteur de l'invention possède, il est vrai, une filiation par rapport à la revendication 4 et 5 de l'invention précédente citée. Toutefois la mise en oeuvre, l'environnement fonctionnel et le secteur technique sont différents. L'invention présente apporte ses avantages propres. Description de l'invention et principe de la concentration employés Prenons la figure géométrique 1 représentant une coupe sur une alvéole de captation. Les alvéoles sont disposées de façon longitudinale horizontale Est-Ouest, face au Sud (hémisphère nord). Les miroirs sont représentés par les droites BD et AE. L'énergie est apportée sur la largeur BE = L à travers ou sans couverture transparente L = # + 2d et d = CD. La figure est symétrique par rapport a' un axe S indiqué, le flux solaire arrive perpendiculairement à BE. Le coefficient de concentration C = L L =1 + 2d = C1. Du fait de la réflexion sur le miroir (loi optique) y A2' AN 3 opposés par le sommet d'oW p2 = ss3 . BD est bissec- trice de l'angle CBA. &beta;3 = 4 comme alternewinterne. L' angle de convergence des miroirs entre = 2&beta;4 D'après le théorème sur les bissectrices DA = DC ; d = CB. Comme BCA AR CB # AB est un triangle rectangle en C par construction : CB = sin &alpha;; d - i sin &alpha; ce qui entraine d La disposition des miroirs plans associée au rayon limite réfléchi BA implique que le flux solaire sera distribué de façon homogène sur la largeur de l'absorbeur DA, pour un bon pointage en site, ce qui est très difficile à réaliser avec tout autre système de capteur concentrateur. La résolution du triangle rectangle ABC, nous indique que &beta; = (#/4 - &alpha;/2) Rad = 450 Nous pouvons calculer les limites théoriques du système. Calcul des dimensions en fonction de la largeur de l'absorbeur : épaisseur de l'alvéole largeur des miroirs BD surface des miroirs par rapport à la surface insolée: ( M ) si sin&alpha; - > 0, &beta;- > #/4 sin &beta;- > 0,7 M/L - > 0 ; cas du capteur plan sans réflecteur. Si sin &alpha; - > 1; &alpha; - > M ; &beta; - > 0 . sin &beta; - > 0 ; M - > # 2 L nous aurons des surfaces de miroir infinies. Prenons en valeur inférieure C = 1,5. Car pour installer ce système il faut utiliser ses possibilités en proportion suffisante. En valeur supérieure C = 2,5 et en valeur conseillée C = 2 qui utilise bien les possibilités du système . (Valeur limite = 3). Résultats dans le tableau. : . . 2 BD t t a t . CB : BD 2 L 2? : z 7e L : : : : : : : : : i 0. 0. 450 : O : O s Omni r : 1,5 : r ,5 : 37 ,75 : 0,32 : 0,41 : 0,33 : 75 ,5 : 2 t 300 t 30 Y-2 t 1 i 600 2 : 2,5 : 480,6 : 20 ,7 : l,98 : 2,12 t Su7 t 4ios4 Nous voyons que si nous augmentons la concentration avec ce système, la surface des miroirs réflecteurs et l'encombrement des capteurs deviennent vite ecédentaires, cependant 795 ou 2,5 peuvent être utilisés selon les performances demandées et l'investissement consenti. Il faut tenir compte de l'erreur de pointage éventuelle et de l'erreur due à l'angle solaire se lide. On compense ces erreurs en réduisant l'ouverture des miroirs de 1 à 20 de façon à diriger le rayon limite BA vers l'intérieur de l'absorbeur et non vers le miroir opposé. Conception capteur type thermique figez L'absorbeur est du type plan classique ou plus élaboré, modulable en faible largeurret grande longueur. Il sera traité d'un revêtement absorbant sombre ou noir résistant jusquXà 200 relié thermiquement à un faisceau de circulation de fluide caloporteur. Il pourra être du type Roll-Bond, Laniella, faisceau ailette plaque striée alu ou alu-cuivre. L'avantage offert par l'invention est de pouvoir utiliser des absorbeurs existants pour bénéficier d'un effet de série. Type conseillé modulables Sudinox ou Giordano Total. Le faisceau et les branchements série/ parallèles devront bien sur faire l'objet d'une étude d'équilibrage et de circulation thermohydraulique. Les parois latérales réfléchissantes peuvent être de glace argentée ou de tôles de métal poli inoxydable, chromé, nickelé ou vitrifié. L'auteur 5 pense utiliser la tôle inox polie ou l'aluminium poli. La qualité des miroirs sera maximum. Le coefficient de réflexion sera proche ou supérieur à 0,9 si possible. L'isolation arrière aura un coefficient K de transmission compris entre 0,5 et 2 W/m24. Quelle que soit l'isolation, du fait de la réduction de surface d'absorbeur les pertes thermiques seront réduites et l'écart de température augmenté par rapport au capteur plan. Cependant, il est conseillé de ne pas prendre des caractéristiques inférieures, d'améliorer l'épaisseur d'isolation et de supprimer les ponts thermiques.La fabrication pourra être faite à partir d'éléments muraux sand wich tôle laquée de chambres froides industrielles. Le prisme absorbeur miroir sera fermé en face avant par un vitrage ayant la meilleure transmission aux rayons visibles et retenant les rayons infrarouges par le principe de l'effet de serre. Eh concordance avec l'isolation arrière et avec la température de fonctionnement, cette couverture sera à 1 ou 2 vitres sélectives ou ordinaires. Aux extrémités, le système de concentration sera prolongé d'au moins une largeur d'absorbeur. L'extrémité ou base du prisme sera fermée par un vitrage identique. Les caissons seront étanches pour éviter les condensations et remplis d'air sec. Des volumes de dilatation gonflables pourront être prévus pour annuler les différences de pression. La définition des matières premières, du montage et de la préfabrication sera effectuée ultérieurement par le fabricant et l'inventeur. Système de pointage en site. Comme nous l'avons dit, les capteurs seront orientés Est-Ouest, ce qui convient à une installation industrielle. Ce seront des capteurs linéaires monoprismes juxtaposés sur un même chassis avec une ou plusieurs rangées de chassis mobiles écartées au sol. L'orien tation en site sera optimale à midi pour i = t - S pour un lieu A de l'hé- misphère nord suivant la fig. 2. Cependant dans le cas d'une commande automatique par calculateur ou senseur optique, une correction vers le zénith devra être faite en début et fin de journée, plus importante en été qu'en hiver, et pour les latitudes éloignées de l'équateur. Pour les systèmes manuels, une correction moyenne sera calculée selon la latitude et affichée directement sur le cercle de réglage fig. 8. La manoeuvre manuelle de pointage en site sera faite périodiquement, plus rapprochée aux équinoxes et plus éloignée au soltices de manière à ne pas permettre une erreur de plus de 10 à midi.Cette orientation est de même principe que celle des capteurs cylindro-paraboliques Est-Ouest. Le système de supportage et d'inclinaison est original et est décrit sur les figures 3 et 5. I1 s'agit de l'utilisation de parallélogrammes déformants, commandés par une tige filetée longitudinale, ou de vérins hydrauliques. Dans le cas de parallélogrammes, les tiges de commande- pourront être reliées et mues par un moteur réducteur, ou une manivelle. Dans le cas de vérins hydrauliques, ceux-ci seront placés dans le triangle d'articulation à la place des parallélogrammes. Le nombre de ces appareils sera réduit sur de grandes longueurs et leur écartement paurra varier de 3 m à 10 m selon le calcul et le poids des éléments capteurs. La manoeuvre pourra être manuelle (manivelle) ou électrique (motoréducteurs ou groupe hydraulique). Les lignes de capteurs photovoltaSques pourront être manoeuvrées séparément par élément de 4 à 10 m ou plus ; mais les ensembles de capteurs thermiques devront etre manoeuvrés par ligne complète pouvant aller jusqu'à 50 m en raison de leur conduit de raccordement solidaire. Cela pourra nécéssiter la présence de plusieurs hommes pour l'opération manuelle ; ce n'est pas un handicap important pour une périodicité de manoeuvre qui peut être hebdomadaire aux équinoxes beaucoup plus longue aux soltices et en fonction de la précision de pointage désirée. La manoeuvre pourra être automatisée suivant un système calculateur d'angle et lecteur d'angle ou senseur optique à concevoir, et avec un différentiel minimum pour permettre une avancée tout ou rien. Fig 8 Un système de vérification d'angle en fonction de la date à l'aide d'un fil à plomb sur cadran gradué et ajusté sur la latitude du lieux est un accessoire de l'invention. Cet appareil, pour le pointage. en site,com- porte unsecteur-fixe et un secteur ajustable sur la latitude du lieuv Système de raccordement permettant les rotations. Le dispositif de raccor- dement des canalisations de fluide caloporteur, sera assuré par des raccords unions à joInts rotatifs glissants suivant croquis fig.4. Pour fonctionner sans torsion, le raccordement des collecteurs de capteurs sur les collecteurs principaux fixes devra etre axé avec l'axe de rotation-inclinaison des capteurs.Ce raccordement devra donc avoir lieu à 17extrémité des lignes de capteurs ou entre deux lignes pour un champ important Système photovoltalque voir figure Le système de concentration est le même que pour les capteurs thermiques. La meilleure utilisation des photo- piles sous ce rayonnement renforcé et orienté doit etre notable L'angle d'ouverture sera assez large pour ne pas masquer le flux diffus. us regu- lation du stockage électrique devra benlOrA ompte des masques du flux direct par ciel couvert.Les réflecteurs seront/en miroir argente extérieur, soit en métal inoxydable et réfléchissant Il faut proscrire les couvertures, fa- voriser la ventilation des modules, prévoir des évacuations eau Dans les utilisations photovoltaiques, il n'est pas nécessaire d'augmenter la concentration au delà de 2 afin de ne pas rétrécir le champ de luminosité et de ne pas trop augmenter la température des panneaux. L'écartement des lignes de capteurs sera à calculer selon la latitude, la hauteur des ensembles pour éviter le masque d'uneligne par l'autre lors des faibles hauteurs de soleil d'hiver. I1 sera bon d'avoir une régulation avec vannes de répartition et stockage à différentes températures afin de pouvoir utiliser le flux solaire par ciel clair et par ciel couvert, le principe est de capter le maximum d'énergie mme sans concentration. En conclusion, l'idée originale est constituée d'un ensemble de captation orientable en site, à usage collectif ou industriel, à flux renforcé et concentré sur une surface réduite d'absorbeur.Cette augmentation d'énergie a pour effet de permettre de chauffer un fluide caloporteur à un plus grand écart de température avec l'ambiance, ou de permettre à des cellules photovoltaïques de fournir une plus grande intensité de courant. Cette captation associée à un système d'orientation périodique en site et å un système de raccordement caloporteur,pourrait bénéficier d'un prix de fabrication de série modéré avec technologie simple et fonctionner avec un bon rendement dans la plage de moyenne température indiquée. Les ordres de grandeur de dimensions donnés, ne sont en aucun cas restrictifs à l'invention, Les schémas représentent le principe de la théorie de la concentration sig.l, la géométrie de l'angle d'inclinaison à midi T.S.V. fig.2, la coupe sur capteur concentrateur thermique fig.3, avec E direction énergie solaire et : 1 absorbeurs, 2 réflecteurs (voir texte), 3 poutres longitudinales, longerons, 4 traverses, 5 vérin de pointage en site (voir texte) parallélogramme ou hydraulique, 6 rotules des vérins supports, 7 axes de pliage des parallélogrammes, 8 cercle de pointage réglage, 9 axe de rotation des raccords unions coulissants des collecteurs, 10 couverture vitrée simple ou double, 11 vitrage de fermeture d'extrémité des alvéoles, 12 isolation arrière, 13 collecteur haut, 14 collecteur bas.Les collecteurs sont raccordés en extrémité dans l'axe 9, les capteurs seront assemblables par modules en longueur de 10 à 50 m par exemple. Le système de raccordement des tuyauteries est représenté par la fig.4 avec : 1 dessus du capteur, 2 dos du capteur, 3 collecteurs primaires, 4 traverses, 5 vérin à parallélogramme, 6 axe de rotation capteur tuyauterie, 7 raccords unions a' joints étanches de rotation, 8 piesss supports, 9 collecteur haut secondaire solidaire du capteur, 10 collecteur bas secondaire solidaire du capteur. La-fig.4 bis représente un exemple de raccordement inversé à pertes de charge équilibrées. Beaucoup de sChémas sont possibles avec le système du joint tournant axé sur la rotation du capteur en site. La coupe de capteur concentrateur pour photopiles est représentée par la figure 5 avec E direction direction énergie solaire et : 1 surface sensible, par exemple : modules solaires alignés BPX 47C dePOTOW*en chassis, 2 miroirs concentrateurs exemple en tôle d'acier inoxydable polie, ou autre miroir, 3 poutres longitudinales - longeron, 4 poutres tranversales - traverses (contreventement arrière nécéssaire), 5 vérin de pointage en site commandé manuellement, hydrauliquement ou par motoréducteur automatique exemple : : tous les 3 à 4 m soit 2 unités par élément de 6 à 8 m, 6 axes de rotation, 6 bis axe fileté longitudinal filant graissé et protégé des in tempéries, ou vérin hydraulique, 7 axes de pliage du parallélogramme, 8 cercle de pointage réglage,i par vérin, 9 chemin de câbles de raccordements, Les courbes d'essai d'un capteur plan témoin sont représentées par la figure 6 et les courbes calculées des capteurs selon l'invention fig. 7, RIEN CATI0NS Revendication l -Sy3tbme de concentration et de pointage en site appliqué sur un f un ensemble de capteurs longitudinaux parallèles mon-tés sur un ou plusieurs chassis, à miroirs plans convergents (2) latéraux, caractérisé par un ensenble de captation mobile aligne horizontalement Est-Ouest et orientable en site : vers le Sud dans l'hémisphère nord, vers le Nord dans l'hemisphère sud et oscillant autour du zénith sous les tropique. Les miroirs (7) sont fixés de façon symétriquespar rapport à l'axe longitudi- nal normal à l'absorbeur ou à la surface sensible. Les miroirs font entre eux un angle supérieur à 30 et proche de 60 . Les absorbeurs pour fluide thermique, placés en site perpendiculairement au rayions solaires de midi T.S.V., ne sont pas réfléchissants et absorbent lp rayonnement solaire concentré E. 31 fait d'un pointage en site réglé, le coefficient de concentration C est fixe, quel que soit le moment de la journée ou le jour de l'année, par ciel clair. L'axe S normal au capteur et à l9absorbeur est dirigé sur la course journalière du soleil Le coefficient de concentration est déterminé par cens- truction te 1,5 à 2,6 mais de préférence proche de 2, pour des questions L'absorbeur ou la surface sensible (l) reçoit une puissance rayonnée homogène, par une seule réflexion sur chacun des deux miroirs du rayonnement solaire, sur la largeur entière de l'absorbeur (1) Le flux direct et les deux flux réfléchis sont superposés en puissance sur la largeur de (l) la surface sensible, La surface sensible (1), du fait du pointage en site, n'est jamais masquée par les miroirs latéraux et peut fonctionner tous temps de la journée, même en éclairage diffus Revendication 2 - Système de concentration et de pointage en site/sur capteurs therniques, selon la revendication 1, permettant d'utiliser comme absorbeurs des capteurs plans ou absorbeurs plans et nus du commerce, pouvant résister aux empératures de fonctionnement choisies pour tout fluide calopnrteur employé avec l'invention et étant montés dans un chassis vitré isolé entre deux miroirs plans symétriques et ouverts sur l'absorbeur. Revendication 3 Système de contration et de pointage en site, selon la revendication 1, utilisant les mèmes miroirs latéraux que ceux de la revendication 1 et 2 disposés de la mbme façon par rapport à la surface sensible, mais sans vitrage ni isolation, et permettant de concentrer le rayonnement solaire sur des panneaux Revendication 4 - Système de concentration de pointage en site, selon la revendication 1 et 2 ou 3 , et mante sur un chassis,dont le système d'orientation en site est composé d'un support plan (3) (4) articulé autour d'un axe longitu(linal (9) situé en partie brosse, au milieu, ou en partie haute du chassis. Le réglage en site de ce chassis se fait par sa rotation autour de cet axe longitudinal mue par tout moyen démultiplié permettant une précision d'arrêt sur un angle calendaire détermi- né. L'automatisation peut être commandée soit, par un senseur optique visant le soleil soit, par un calculateur horloge de la déclinaison solaire de l'année. Revendication 5 - Système de concentration et due pointage en site, @@@ -, selon les revendications 1 et 2 ou 3 et 4 dont le sytème de rotation autour d'un axe (9) est actionnée par un ou des vérins hHrauliques (5), à vis ou à parallélogramme déformable, type cric de voiture. zans le cas de parallélogramme, l'écartement peut être commandé par une tige filetée (7) solidaire ou non de tous les vérins (5). Cette tige (7) étant actionnée soit, manuellemen+ soit, par un groupe motoréducteur manuel ou autopsia tique. Les parallélogrammes déformables (5) peuvent être remplacés par tous autres vérins semblables entre eux, fonctionnant en même temps sur la nême ligne ou le même chassis de capteurs et commandés humainement ou automatiquenent selon la revendication 4. Revendication 6 - système de concentration et de pointage en site, selon la revendication 1 et une ou plusieurs des revendications précédentes, dont le réglage d'inclinaison peut se faire périodiquement et manuel ment, à l'aide d'un système solidaire en orientation du chassis et conposé d'un fil i plomb pendu devant un secteur gradué avec des angles marqués aux dates de l'année, selon la figure B. Le secteur gradué en date sera ajustable sur un autre secteur gradué en angle en fonction de la latitude du lieu. Le réglage entant fait a l'installation une fois pour toutes, ce dernier secteur étant solidaire mécaniquement de l'arrière du capteur et perpendiculaire vertical i celui-ci. Revendication 7 - Système de concentration et de pointage en mite, selon l'une ou plusieurs des revendications 1, 2, 4, 5 et 6, à fluide caloporteur thermiques dont le sytème de jonction des tuyauteries de collecte est raccordée selon la figure 4, avec des joints pouvant coulis autour de leur axe, aligné avec l'axe de rotation et d'orientation des capteurs, pour éviter le déplacement ou la torsion de tuyauteries importantss.