Brevet FR2565668A1 — publié le 19851213

Le rendement d'une chaudière à gaz dépend en grande partie de la concentration en mono-oxyde de carbone ou en di-oxyde de carbone. La concentration en ces deux composants dépend du débit d'air qui traverse la chaudière lors de la combustion. Le procédé, objet du présent brevet, consiste à faire varier le tirage ou le débit du ventilateur de tirage pour que la concentration en C02 reste la plus proche possible de l'optimum du rendement. La description qui suit permet de mieux se rendre compte du fonctionnement du système. Un capteur proportionnel (2) mesure la concentration en C02 des fumées qui balayent la cheminée (1). Un dispositif électronique (6) compare la valeur mesurée avec la valeur désirée et ajuste la vitesse du moteur (4) du ventilateur (3) pour obtenir la concentration la plus proche possible de l'optimum. Dans une autre variante, on utilisera un capteur à fenêtre ou deux capteurs à seuil (7 et 8) permettant de déterminer l'optimum et une bande de fonctionnement désirée (9). Si la mesure est située au dessus du seuil (7), on augmentera la valeur de la vitesse du moteur (4) du ventilateur (3), jusqu'à ce que la mesure soit comprise dans la bande (9). Si la mesure est inférieure au seuil (8), on diminuera la valeur de la vitesse du ventilateur pour que la concentration soit dans la bande (9). Le procédé est applicable aux chaudières à condensation--pour lesquelles le tirage doit être effectué par un moto-ventilateur ou pour les chaudières classiques, en agissant sur le registre de réglage du tirage. REVENDICATIONS 1) système de réglage du débit d'air traversant une chaudière pendant la combustion asservi à une mesure de la concentration en di-oxyde de carbone caractérisé en ce que la vitesse du ventilateur de tirage varie proportionnellement à l'écart entre la mesure de la concentration et la valeur souhaitée. 2) système suivant la revendication caractérisé en ceque la variation de vitesse du ventilateur est remplacée par un réglage proportionnel du registre de tirage de la cheminée. 3) système suivant l'une des revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que le capteur proportionnel est remplacé par un capteur à fenêtre et que l'on agit sur l'organe de réglage pour que la mesure reste dans la fenêtre autorisée.