Brevet FR2569395A1 — publié le 19860228

Le bassin aero-anox est la combinaison dans un même ouvrage qui rend possible deux phases de traitement biologique des eaux résiduaires. Il s'agit par sa forme particuliers de satisfaire à une aération des boues activées dans une partie de la cuve et, dans le même circuit, de creer une zone anoxie ou l'effluent n'est pas oxygéné. Cette technique est adaptable au domaine de l'épuration des eaux usées, soit en provenance de communes, soit pour des effluents résiduels de l'industrie. D'une manière générale pour toute épuration des eaux usées mettant en oeuvre un traitement biologique. En particulier, ce procédé peut être adapté quand les contraintes concernant l'élimination de l'azote contenu dans les eaux usées sont importantes. La forme spéciale de l'ouvrage permet donc d'obtenir le processus nitrification, dénitrification qui est l'une des techniques connues pour l'élimination de l'azote. L'état actuel des procédés employés mettent en oeuvre pour obtenir ce processus la réalisation de deux bassins séparés de forme ronde, carrée ou rectangulaire, dont le premier est appelé bassin anoxique et le second bassin d'aération. Ce premier bassin est généralement équipé d'un brasseur pour mélanger l'effluent sans l'aérer et le second est lui même équipé d'une ou plusieurs turbines d'aération. Le bassin, objet de l'invention, réunit en une seule structure tous les éléments précités et permet une économie importante sur le cout de construction en béton armé et les équipements électro-mécaniques. Le dessin du bassin présente celui-ci vue en plan, en coupe longitudinale et en coupe transversale. Le bassin a une forme générale mettant en oeuvre en ses extrémités deux cercles dont une partie en périphérie est emputée suivant un angle i à définir suivant le volume total choisi. Entre ces deux cercles est intercalée une partie droite dont la longueur et la largeur sont choisies en fonction du volume voulu pour la zone anoxique. Dans le sens de la longueur, le bassin est séparé en deux par un voile, muni à chaque extrémité d'un déflecteur, dont la longueur et l'inclinaison sont définies suivant le courant hydraulique souhaité Les équipements mis en oeuvre sont deux aérateurs de surface ayant un profil spécial permettant d'assurer à la masse liquide d'effectuer le tour du bassin aux bonnes conditions hydrauliques souhaitées et permet en particulier des vitesses inférieures minimales interdisant tout dépôt. La hauteur d'eau H, le rayon R, la longueur L et L' l'angle 4 et Le bassin fonctionne ainsi Les effluents et les boues d'un ouvrage de décantation sont introduits en A dans le bassin au moyen d'une canalisation amont. L'ensemble de la masse liquide tourne dans le bassin suivant le sens de rotation des aérateurs et ressort en B dès qu'il y a apport en amont. Le plan d'eau est maintenu à un niveau à peu près constant au moyen d'un déversoir en aval de B. Le cheminement de l'eau est assuré par deux aérateurs de surface C et D d'une puissance suffisante pour imprimer le courant. L'aérateur de surface C est muni de deux vitesses. L'aérateur D ne comporte en principe qu'une seule vitesse. L'aérateur C en petite vitesse assure un mélange alors qu'en grande vitesse il assure une aération. L'inclinaison et la longueur des déflecteurs permettent d'obtenir des réductions de section du canal pour augmenter les vitesses à l'approche des aérateurs en sortie des parties droites. Ainsi, le but recherché d'obtenir une zone de bassin anoxie et de longueur variable suivant les longueurs Y et L et les puissances des aérateurs est satisfait. REVENDICATIONS 1) Géométrie particulière d'un bassin destiné à l'épuration des eaux. Cette géométrie et toutes ses variantes de structure en plan comme en profil longitudinal ou transversal ainsi que le choix du type d'appareil électro-mécanique destiné au brassage des effluents. 2) Géométrie générale selon revendication 1 du bassin vue en plan suivant le dessin et en particulier le rayon R et l'angle de l'intersection entre les cercles et la droites Y même réduite à Y = 0. La suppression éventuelle d'un des demi cercles de rayon R par le remplacement d'une paroi droite ou courbe et de quelconque forme. 3) Le dimensionnement selon revendication 1 des valeurs X, Y, Z ainsi que L, L' et 4 La hauteur d'eau H selon revendication 1 et le volume total du bassin non limitatif. 5) La géométrie du bassin selon revendication 1 en coupe transversale et en particulier la valeur de 4 ' par rapport à la verticale. 6) La géométrie et les valeurs L L' qui peuvent etre droites ou courbes en particulier pour L' ainsi que toutes cloisons intérieures et intermédiaires entre les dites cloisons et les courbes de rayon R. 7) La mise en place, ou non, ainsi que leur géométrie de cloisons anti vortex au radier du bassin ou de cloisons supplémentaires dans les zones circulaires. 8) Dispositif d'aération quelque soit le type d'appareil utilisé en particulier les machines avec réd#ucteur de vitesse à axe horizontal ou vertical. 9) Dispositif d'aération identique à revendication 8 quelque soit le nombre et en particulier les appareils intermédiaires et leur puissance qui peuvent être installés dans la partie droite. 10) Dispositif selon revendication 8 concernant la puissance des appareils, leur vitesse de rotation, le nombre de vitesses par appareil, ainsi que l'utilisation de moto-variateurs. 113 Dispositif selon revendication 8 concernant d'une manière générale tout organe électro-mécanique produisant de l'air ou de l'oxygène de façon statique, à courant ou à contre conrant et en particulier surpresseurs, compresseurs, aéro-éjecteurs, hydroéjecteurs.