Brevet FR2557391A1 — publié le 19850628

Actuellement, l'équilibrage des systèmes triphasés à neutre à la terre est réalisé généralement par interruption partielle ou totale de la distribution d'énergie électrique._- L'intérêt d'un bon équilibrage des phases est le suivant: - diminution des pertes de puissance par réduction de l'in- tensité dans le neutre; - diminution des conséquences (surtensions) d'une coupure de neutre; - utilisation optimale de la puissance souscrite auprès du distributeur d'énergie; - utilisation optimale des transformateurs et des canalisa- tions électriques. Le présent appareil a pour but de Eénliser cette opéra- tion en toute sécurité avec un seul opérateur et sans inter- ruption de la distribution d'énergie. Le principe de fonctionnement de cet appareil consiste à rendre le potentiel de la terre (5) différent du potentiel du conducteur neutre (4) - (Voir le diagramme 1/4 ci-Joint) par injection d'un courant de la phase recherchée (3) dans le sol et d'identifier cette phase dans les circuits d'utilisa- tion. L'appareil comprend (Voir figure 2/4 ci-jointe): (10) un disjoncteur bipolaire 15 A. 220 V non différentiel; I1 sert à protéger l'installation amont et à mettre l'appa- reil en service; (12) un contacteur bipolaire 15 A. 220 V qui permet d'alimen- ter le circuit à condition que l'alternostat (5)sot à zéro, et le contact (19) fermé. (18) un alternostat 10 A. 220 Vqui permet d'injecter progres, sivement un courant dans le sol. (19) un contact début de course qui permet d'empêcher la mi- se sous tension de l'appareil si l'alternostat n'est pas à zéro (sécurité). (11) un voyant de mise en service alimenté en 220 V. (13 - 14>1oltmètres 50 V alternatifs; ils permettent de con- tr81er les tensions neutre terre et masse du poste terre; (le 14 est facultatif). (15) un ampèremètre: il permet de contrôler l'intensité injectée dans le circuit de terre (facultatif) (16 - 17) relais voltmétriques: ils mettent l'installation hors tension si la tension neutre terre est supérieure à 24V et si la tension terre des masses du poste et terre dépasse V (ils peuvent être électromécaniques ou électroniques; ils Jouent exclusivement le rôle de sécurité). Le-raccordement de l'appareil est réalisé dans le poste de transformation selon la figure 3/4. (6) est raccordée au conducteur de phase à identifier. (7) est raccordée au conducteur neutre. (8) est raccordée à une terre auxiliaire réalisée à l'exté- rieur du poste de transformation (sa valeur a peu d'importance sur le fonctionnement de l'appareil). (9) est raccordée à la terre des masses du poste. Les vérifications préliminaires à exécuter avant raccord- ment de l'appareil sont les suivantes: - contrôler que l'installation est à neutre à la terre; - vérifier à l'aide d'un ohmmètre que les terres du neutre et des masses sont indépendantes. L'utilisation de l'appareil consiste à augmenter progres- sivement la tension neutre terre (voltmètre 13) par rotation du curseur de l'alternostat sans dépasser l'une des valeurs ci- dessous: Voltmètre (13) 24 volts Voltmètre (14) 50 volts Ampèremètre (15) 10 ampères Le plan 4/4 permet d'avoir une idée précise sur la dispo- sition des éléments constitutifs de l'appareil qui pourrait être construit avec un seul voltmètre de contr1ôle (13) sans nuire à son fonctionnement. En raison de la nature de l'appareil (électrique), il serait réalisé en matière isolante moulée. REVE:;DICATIONS 1) Appareildestiné à être relié entre des conducteurs (6, 7, 9) de la source d'alimentation d'une section de réseau de distribution B.T. triphasé avec neutre à la terre en vue de réaliser l'équilibrage des circuits et plus spé- cialement, en un pcint quelconque situé en aval de la source, de Permettre le repérage d'un conducteur de phase par référence aux conducteurs de ladite source, sans inter- rompre la distribution d'énergie, caractérisé en ce qu'il comporte un variateur de tension (18) relié à une prise de terre (9) et susceptible de porter la terre à un potentiel notablement différent de celui du conducteur neutre (7y du réseau. 2) Appareil selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte un contacteur (12) dont le circuit de com- mande est relié à au moins un relais voltmétrique branché entre le conducteur neutre (7) et une prise de terre (8, 9) 3) Appareil selon revendication 2 caractérisé en ce que le circuit de commande du contacteur (12) est relié en série avec un interrupteur (19) assujetti à l'organe de commande du variateur de tension (18). 4) Appareil selon revendication 1 caractérisé. en ce qu'il comporte au moins un appareil de mesure (13, 14- relié entre le conducteur neutre (7) et une prise de terre (8), (9).