Brevet FR2534004A1 — publié le 19840406

La pressente invention est relative à un procédé permettant d'utiliser des rechauffeurs électriques fonctionnant au-dessus d'un seuil détermine de température extérieure et jusqu'à une valeur limite supérieure de celle-ci, au-dela de laquelle aucun chauffage n'est nécessaire. En terme de métier on dit que les rEchauffeurs en question sont placés en releve d'une chaufferie usuelle fonctionnant au fuel, au gaz, au charbon, etc.... L'invention vise également une installation pour la mise en oeuvre de ce procédé. On sait qu'un bâtiment individuel ou collectif comporte obligatoirement une orientation telle que certaines pièces sont exposée aux rayons du soleil et d'autres moins exposes ou pas exposees du tout. Jusqu'a pressent pour remédier à ces différentes conditions extérieures on fait appel a l'isolation des murs des bâtiments en question, mais même si celle-ci est tres pousse e, il subsiste des différences considérables entre les besoins en chauffage des différents locaux en fonction de leur nature, de leur utilisation, etc... On peut bien entendu utiliser des robinets thermostatiques dans les pièces exposees au-soleil, mais cette solution ne donne pas toute satisfaction. Le procede suivant l'invention permet d'assurer l'équilibrage des puissances calorifiques fournies et d'economiser les combustibles d'alimentation de la chaufferie. Il peut s'appliquer aussi bien a un chauffage a une seule colonne montante qu'a une installation en comprenant plusieurs, mais il est plus particulièrement destine à ce dernier genre d'installation. On peut grâce a l'invention retarder la mise en route de la chaufferie centrale pendant toutes les périodes où la température extérieure est supérieure a un seuil de termine, par exemple + 5 CO Les réchauffeurs électriques qui sont installes au pied de chaque colonne montante de fluide caloporteur fonctionnent seuls pendant les périodes en question. Leur puissance est calculée de manière à pouvoir maintenir par exemple + 19 C dans tous les locaux desservis par les colonnes au pied desquelles ils sont placés, meme lorsque la température exterieure est à + 50 C dans l'exemple précite. Lorsqu'on a affaire à une installation a plusieurs colonnes montantes, le fonctionnement de leurs rechauffeurs individuels varie suivant l'exposition des locaux qu'elles alimentent ; autrement dit l'on compense les déperditions variables par un fonctionnement particulier de chaque réchauffeur. Le procédé suivant l'invention consiste, pour chaque réchauffeur à provoquer son fonctionnement à puissance progressive en partant de la limite supérieure de température extérieure au-dessus de laquelle on ne chauffe pas, l'augmentation de puissance s'effectuant au fur et à a mesure de l'abaissement de la température extérieure iusqugau seuil détersinS de celle-ci, alors que la chaudière ne fournit substantiellement aucune puissance. En dessous de ce seuil, la puissance electrique du rechauffeur est insuffisante pour assurer le chauffage des locaux. La chaudière est donc misebrusquement en marche ee, par l'interaoe diaire de la température du fluide caloporteur, la regulaLion du rechauf- feur intervient pour que celui-ci fournisse le complexent de puissance, ceci en vue d'atteindre une puissance totale permettant, de poursuivre la courbe de fonctionnement antérieur du réchauffeur. Les déperditions des locaux qui peuvent etre différentes suivant la nature de ceux-ci (exposition, constitution des murs, occupation) sont alors toujours compensées par les apports calorifiques simultanés du ou des réchauffeurs de la chaudiere. On sait d'autre part que le chauffage électrique des locaux se règle le plus souvent par tout ou rien, les résistances chauffantes fonctionnant d'abord à pleine puissance, puis s'arretant pour fonctionner à nouveau dès que la température s'est abaissée dans le local. Ce chauffage par impulsions successives est évidemment désagréable quand la température extérieure est à peine inférieure à la limite de chauffage, car on assiste à des alternatives de chaud et de froid ainsi qu'a des à-coups d'intensité sur les lignes électriques. Conformément à une autre caractéristique de l'invention l'on évite cet inconvénient en modulant dans le temps l'intensité des impulsions nécessaires au maintien de la température intérieure désirée. Lors d'un faible chauffage les impulsions proviennent de résistances de puissance réduite.A mesure que les besoins de chaleur augmentent, la durée de ces impulsions s'accroît et quand elle dépasse une limite déterminée, des résistances supplémentaires viennent ajouter leur action à celle des précédentes. Il est ainsi possible de prévoir plusieurs étages de puissance, par exemple trois, chaque impulsion n'intéressant qu'un seul de ceux-ci quand la température extérieure est relativement douce, puis deux successivement quand elle baisse davantage, et trois (ou plus) à mesure qu'elle décroît encore. Le chauffage s'effectue ainsi par impulsions étagées. L'invention vise en outre une installation propre à la mise en oeuvre du procédé sus-défini. Le dessin annexé, donné à titre d'exemple permettra de mieux comprendre l'invention, les caractéritiques qu'elle présente et les avantages qu'elle est susceptible de procurer Fig. 1 est un schéma d'une installation de chauffage à plusieurs colonnes montantes établie conformément à l'invention. Fig. 2 montre comment est effectué le montage d'un réchauffeur. Fig. 3 illustre les courbes de fonctionnement des réchauffeurs et de la chaudière principale. Fig. 4 est le diagramme de la loi de modulation de chaque réchauffeur en fonction de la température d'entrée d'eau et de la température extérieure. Fig. 5 représente le schéma électrique d'un bordier de commande propre à assurer un chauffage électrique modulé par impulsions étagées. Fig. 6 indique comment on peut assurer le passage du chauffage électrique seul à celui assuré principalement par la chaudière, les résistances électriques n'intervenant plus que pour une puissance réduite. Le schéma de fig. 1 illustre une installation de chauffage central comprenant une chaudière 1 gracie à laquelle de l'eau chaude peut être envoyée dans un circuit de départ -2 qui se divise en trois colonnes montantes 3, 4, 5-en vue d'alimenter des radiateurs 6 à partir desquels le fluide caloporteur qui a libéré une partie de ses calories revient à la chaudiere par un circuit de retour 7 comportant bien entendu trois branches 8, 9, 10 correspondant aux trois colonnes montantes. Un circula teur principal 11 est inséré dans le circuit de retour 7 tandis qu'entre ce dernier et le circuit de départ 2 est placée une vanne mélangeuse 12. Toute cette installation étant parfaitement classique, il n'est pas nécessaire d'en donner plus de détails. Sur chaque colonne montante 3, 4, 5 est branché un réchauffeur 13 dont le fonctionnement s'effectue conformément au procédé suivant l'invention On a illustré en fig. 2 le montage de chaque réchauffeur 13 sur I'une des colonnes montantes 3, 4, 5 de l'installation defig.l. Entre la colonne considérée et la branche de retour 8, 9, 10 est installée une canalisation 14 dans laquelle sont insérés un circulateur secondaire 15 et un clapet anti-retour 16. En~dessous de la canalisation 14 on a disposé dans la colonne montante correspondante- un détecteur de débit 17 et un clapet anti-retour 18.On note la présence de deux vannes d'isolement 19 placées immédiatement à l'entrée et à la sortie du réchauffeur 13 dont on a schématiquement représenté la résistance de chauffage 20 sous la forme d'un enroulement. Comme on l'expliquera plus loin, cette résistance 20 est préférablement faite en plusieurs éléments qui entrent en jeu les uns à la suite des autres. Le circulateur 15, le détecteur de débit 17 et la résistance 20 du réchauffeur sont reliés à un boitier de commande 21 comportant une arrivée de courant alternatif et qui reçoit aussi des informations d'une sonde de température 22 située à la jonction de la canalisation 14 et de la colonne montante. Cette sonde indique donc la température d'entrée de l'eau dans le réchauffeur 13. Le diagramme de fig. 3 porte en abscisse les températures extérieures en degrés centigrades et en ordonnée la puissance calorifique fournie par les deux modes de chauffante, c'est-à-dire les réchauffeurs et la chaudière générale. On fixe par exemple à 160 C la température extérieure au-delà de laquelle aucun chauffage n'est nécessaire. En partant de ce point sur l'axe des abscisses la puissance des réchauffeurs travaillant seuls (chaudière arrêtée) s'élève progressivement au fur et à mesure de l'abaissement de la température extérieure, ce qui donne une droite inclinée 23 illustrée en traits pointillés. On fixe par exemple à + 50 C le seuil en dessous duquel la chaudière est mise en marche, tandis que le fonctionnement des réchauffeurs est partiellement stoppé pour ne plus correspondre qu a une puissance faible.La représentation du chauffage assuré par les réchauffeurs comprend donc la première droite 23 suivie d'une verticale 24 située au niveau du point d'abscisse + 5, laquelle se poursuit paz- une droite 25 représentant la puissance complémentaire développée par ceux-ci pendant que la chaudière fonctionne suivant la courbe illustrée en traits -continus. Cette courbe comprend une partie verticale 26 correspondant à la mise en route de la chaudière au point + 50 C, puis une droite inclinée 27 représentant sa puissance progressivement croissante quand la température extérieure continue à baisser. Entre + 160 C et + 50C les réchauffeurs électriques compensent les besoins thermiques du bâtiment. Entre ces deux températures la droite inclinée 23 illustrant la puissance développée par eux coincide donc très exactement avec celle 28 qui représente la variation de la puissance installée nécessaire. Au seuil fixé par exemple à + 50 C, le chauffage électrique est considérablement diminué tandis que la puissance exigée par la colonne montante considérée est pour sa plus grande partie assurée par la chaudière centrale qui est mise simultanément en route. Toutefois on limite la puissance de cette dernière à une valeur inférieure aux déperditions des locaux, le complément étant assuré par l'ensemble des réchauffeurs (droite 25). On observe que l'addition de la puissance calorifique de la chaudière et de celle des réchauffeurs électriques permet d'obtenir en dessous de + 50 C une résultante 28 qui constitue le prolongement de la droite 23, l'ensemble des deux tracés successifs 23 et 28 correspondant à la droite 29 des besoins de chauffages comme sus-indiqué. Au cas où l'ensemble des réchauffeurs fonctionnerait à puissance constante au-dessous de + 5 , la droite 25 serait horizontale comme illustré sur le dessin. Sur la figure 2 on a représenté en traits pointillés la droite 25 orientée obliquement du fait que la puissance des réchauffeurs a été supposée croissante au fur et à mesure de l'abaissement de la température extérieure. Le complément apporté par le chauffage électrique est proportionnel à l'écart entre les courbes 27 et 28 aux points où elles coupent 11 axe des abscisses. Dans l'exemple représenté l'écart est de 3 C puisque le prolongement de la courbe 27 aboutit au point + 130 C de cet axe. On comprend aisément que plus l'écart est grand, plus la consommation électrique doit étre élevée alors qu'au contraire plus il est faible plus la consommation électrique diminue. Bien entendu dans ces deux cas la consommation du combustible de la chaudiere est respectivement décroissante et croissante. Lorsqu'on a affaire à une installation complexe, c'est-à-dire comportant plusieurs colonnes montantes desservant respectivement des locaux orientés différemment, il est évident que pour une même température re extérieure il est nécessaire de différencier les puissances calorifiques distribuées en fonction de la nature des locaux. Pour ce fairé il faut absolument qu'on puisse régler la température d'entrée d'eau dans chaque réchauffeur en fonction de la température extérieure comme on l'a illustré en fig. 4 à a cet effet l'on a indiqué en abscisse les températures extérieures et en ordonnée les températures d'entrée d'eau dans le réchauffeur considéré. En fonction de la nature des différents locaux il sera nécessaire par exemple pour ceux tournés vers le Nord que la température d'eau à l'entrée du réchauffeur soit de l'ordre de 400 pour une température extérieure de + 50 C; alors que pour cette dernière9 si les locaux sont tournés vers le Sud et qu'ils reçoivent les rayons du soleil, il sera suffisant que cette température d'entrée soit de 30 C pour obtenir la même température ambiante dans les locaux. Dans ces conditions la courbe de fonctionnement progressive du réchauffeur électrique considéré affecte la forme d'une droite incline 30 qui détermine un angle i avec l'axe des abscisses cet angle variant en fonction de la nature des locaux. Par exemple la droite en question comporte une moindre pente lorsque le réchauffeur correspondant est branché sur une colonne montante alimentant des locaux orientés vers le Sud, c'est-à-dire que l'angle p détermine par la courbe correspondante 29' est alors inférieur à celui o( de la première 30. On comprend aisément que le boîtier de commande 21 de chaque colonne montante sera programmé en fonction de la loi de modulation illustrée par le diagramme de fig. 4, c'est-à-dire que la pente de la ligne droite 23-28-29 de la courbe de fig. 3 sera différente en fonction des demandes en chauffage des différents locaux. Dans ces conditions le fonctionnement de l'installation est le suivant Quand la température extérieure est supérieure au seuil fixé, par exemple à + 50 C, et inférieure à la limite de + 160 C, la chaudière est arrêtée ainsi que son circulateur principal 11. Seule chaque résistance 20 est sous tension de manière à fournir de l'eau chaude dans le circuit des radiateurs. A cet effet le circulateur secondaire 15 intéressé fonctionne, les vannes 19 étant évidemment ouvertes. La circulation de l'eau chaude s'effectue dans le sens des flèches Fl, F2 et F3 de fig. 2, c'est-à-dire qu'elle s'élève avec les radiateurs puis redescend en empruntant les branches 8, 9, 10 du circuit de retour.Bien entendu le fluide ne peut être refoulé que dans la direction de la flèche F1 du fait de la présence du clapet anti-retour 18, tandis que lors du retour ce fluide soulève le clapet 16 pour etre aspiré par le circulateur 15. On isole donc pratiquement toute la partie commune du circuit de départ et de celui de retour située entre la chaudière et les réchauffeurs 13. Ces derniers fonctionnent généralement différemment les uns des autres en étant pilotés par leur boîtier de commande 21 qui permet de moduler la puissance de chauffage en fonction des conditions extérieures individuellement pour chaque colonne montante. Au-dessous de + 50 C la chaufferie centrale est remise en fonctionnement. Le circulateur principal 11 est mis en marche et les circulateurs secondaires 15 sont arrêtés grâce au détecteur de débit 17 qui enregistre le passage d'un fluide en provenance de l'aval des clapets anti- retour 18. La puissance émise par les réchauffeurs électriques diminue du fait de leurs lois de modulation illustrées par le diagramme de fig. 4.On assiste à un abaissement automatique de la consommation électrique de ceu:-ci jusqu a la puissance dont la valeur est illustrée par l'écart précédemment défini. En pratique chaque boîtier 21 ese réalisé de manière à comprendre un affichage de consigne 31 fixant la température extérieure au-dessus de laquelle aucun chauffage n'est désiré. Ce dispositif est bien entendu branché à une sonde extérieure 32. Chaque boîtier de commande 21 comprend des moyens de mise en route et d'arrêt du circulateur-secondaire 15 et d'autres moyens pour brancher ou débrancher la résistance 20 (ou ses éléments successifs, comme on le verra plus loin) par rapport à la source de courant de puissance (en pratique le réseau), en fonction des indications reçues par des éléments usuels susceptibles d'enregistrer les variations de température au niveau de la sonde 22 et de relever les indications données par le détecteur de débit 17. Le schéma de fig. 5 montre une forme d'exécution préférée d'un boîtier de commande 21 prévu pour assurer une modulation par impulsions successives étagées comme indiqué plus haut. On a supposé sur ce schéma que l'alimentation était assurée par une source électrique à courant continu, non représentée, dont le pale négatif est mis à la masse. Dans ces conditions, les floches indiquent des liaisons avec le pôle positif de la source en question. Partant de l'angle supérieur gauche du schéma, on trouve un commutateur à deux directions dont la palette mobile 34, reliée au pale positif précité et susceptible d'être actionnée par un bouton-poussoir 35, est normalement appliquée contre un plot de repos 36, mais peut être amenée momentanément en contact avec un autre plot 37. Ces deux plots sont reliés a leur tour à un même point de jonction 38, le premier par un conducteur 39 sur lequel est insérée la sonde-thermométrique 32 propre à recevoir l'action de la température extérieure, le second par l'intermédiaire d'une résistance réglable 40, préalablement graduée à la façon qu'on exposera ci-après. Le point de jonction 38 est relié à la masse (pôle négatif) à travers une résistance fixe 41. La sonde 32 est du type à coefficient de température négatif, c'est-à-dire que sa-résistance décroît quand la température augmente. Si l'on désigne par V ia tension d'alimentation, par r32 la résistance ohmique de cette sonde 32 à une température déterminée et par r41 celle de la résistance fixe 41, alors la tension u38 au point 38 est r41 u38 = V r41 + r32 Cette tension croit avec la température. Le point de jonction 38 est relié par un conducteur 42 à l'entrée + d'un comparateur 43 dont l'entrée - est reliée d'une part au point intermédiaire d'un potentiomètre 44-45 branché entre le pôle positif et la masse, et dont l'une des résistances (44 par exemple) est réglable. Ce comparateur agit sur un relais électronique 46, tel qu'une bascule, qui commande à son tour un contacteur 47 dont le contact mobile est inséré sur le circuit 48 du circulateur secondaire 15 de fig. 2. On a indiqué en 49 un contact, normalement fermés qui est commandé à l'ouverture par le détecteur de débit 17. Le point commun 38 précité est encore relié à l'entrée positive d'un amplificateur différentiel 50 sur l'entrée négative duquel est appliquée une tension déterminée par un potentiomètre 51-52 branché entre le pôle positif et la masse, et dont l'une 51 des résistances est réglable. Cet amplificateur est équipé d'un dispositif de réglage de gain établi sous la forme d'une résistance réglable 53 reliant son entrée négative à sa sortie 54. Entre cette dernière et le polo positif de l'alimentation est inséré un voltmètre indicateur 55 qui permet d'observer le fonctionnement. La sortie 54 de l'amplificateur 50 est reliée à l'entrée positive d'un comparateur 56 dont l'entrée négative est reliée de son côté au point milieu d'un potentiomètre lui aussi branché entre le pôle positif et la masse, et qui comprend d'une part une résistance fixe 57 reliée au pôle positif de l'alimentation, d'autre part la sonde thermométrique 22 de fig. 2 sensible à la température d'entrée d'eau, mesurée immédiatement en amont du réchauffeur 13 de fig. 2. La sortie de ce comparateur 56 aboutit en parallèle à trois circuits de temporisation 58, 59, 60 dont les temps de retard vont croissant. Chacun de ces circuits commande à son tour un relais électronique 61, 62, 63 lequel actionne un contacteur 64, 65, 66. Par ailleurs la résistance 20 de fig. 2 a été divisée en trois éléments 20a, 20b, 20c dont chacun est branché sur l'alimentation en courant de puissance à travers le contact mobile de l'un des contacteurs 64, 65, 66. Le fonctionnement est le suivant L'appareil étant supposé convenablement réglé (on exposera plus loin comment s'effectuent les réglages), aussi longtemps que la température extérieure est supérieure à un premier seuil de par exemple 200 C, c'est-à-dire légèrement supérieur à celui de 160 C prévu pour la mise en marche du chauffage en fig 3 et 4, la résistance ohmique de la sonde 39 est telle que la tension appliquée à l'entrée positive du comparateur 43 est inférieure à celle qui règne sur son entrée négative. Ce comparateur est par conséquent au repos et le contacteur 47 qu'il commande est ouvert. Le cireulatear auxiliaire-ne fonctionne donc pas. Par ailleurs, l'entrée positive de l'amplificateur différentiel 50 est également à un potentiel trop faible pour qu'il puisse actionner le comparateur 56 qui reste donc au repos et ne ferme aucun des contacteurs 64, 65, 66. Par conséquent les résistances chauffantes 20a, 20b et 20c ne fonctionnent pas et le circulateur auxiliaire est arrêté. Tout est au repos. Si l'on suppose que la température extérieure aille en diminuant, dès qu'elle tombe au-dessous du seuil de 200 C précité, mais sans atteindre la limite de 160 C de fig. 4 et 5, le comparateur 43 émet un signal et ferme son contacteur 47. Comme le contact 49 du détecteur de débit est alors fermé (puisque la chaudière ne fonctionne pas), cela a pour effet de mettre en marche le circulateur auxiliaire 15 de fig. 2. Mais aussi longtemps que la température extérieure reste entre 20 et 160 C, l'amplificateur 50 n'actionne pas le comparateur 56 et par conséquent les contacteurs 64, 65, 66 ne se ferment pas en laissant ainsi au repos les résistances 20a, 20b, 20c. Le circulateur auxiliaire tourne donc en quelque sorte à vide, mais en uniformisant toutefois la température de l'eau dans les canalisations. Des que la température extérieure descend au-dessous do,160 C, la résistance ohmique de la sonde 39 devient telle que l'amplificateur 50 applique sur l'entrée positive du comparateur 56 une tension supérieure a celle régnant sur son entrée négative et déterminée par la sonde d'entrée d'eau 22 (l'eau se trouvant alors à une température relativement froide, puisque les résistances chauffantes ne fonctionnent pas). Les circuits 58, 59, 60 reçoivent un signal d'entrée. Leurs temporisations étant échelonnées, c'est le premier 58 qui entre d'abord en fonction avec un faible retard (quelques secondes par exemple). I1 ferme son contacteur 64 mettant ainsi en action la résistance 20a. Comme le circulateur auxiliaire 15 de fig. 2 fonctionne, l'eau s'échauffe et si la température extérieure est encore assez proche de 16 C, elle revient au réchauffeur 13 de fig. 2 à une température assez élevée pour abaisser la résistance ohmique de la sonde 58 à un niveau tel que le comparateur 56 revienne au repos avant la fin du retard de temporisation du circuit 20b en ramenant les trois circuits 58 59, 60 à leur état initial et on coupant ainsi le contacteur 64 sans que le contacteur 65 ait fonctionné. Puis, au bout d'un certain temps, l'eau s'étant refroidie, ce comparateur 56 recommence à fonctionner, et ainsi de suite. On réalise donc un chauffage pulsé à l'aide de la seule résistance chauffante 20a. Mais à mesure que la température extérieure stabaisse, la résistance 20a devient de moins en moins capable d'assurer à elle seule la puissance chauffante requise. Les pulsations du chauffage s!allongent, les temps d'arrêt intermédiaires devenant de plus en plus courts et il arrive un moment où le circuit 59 entre en action avant que la sonde 58 n'ait décelé dans la canalisation de retour la température pour laquelle l'appareil a été réglé. La résistance 20b fonctionne donc pendant un certain temps en parallele avec la résistance 20a en contribuant ainsi à assurer le chauffage. On retrouve alors un régime pulsé, mais au cours de chacune des pulsations duquel la résistance 20a intervient d'abord, en étant ensuite suivie par la résistance 20b (pulsation à deux étages). La température extérieure continuant à baisser, les deux résistances 20a et 20b deviennent insuffisantes et lorsque le temps de retard du troisième circuit 60 est écoulé, la sonde 58 n'a pas encore décelé la température requise. Le troisième contacteur 66 se ferme donc à son tour et l'on se trouve alors dans un régime pulsé à trois étages successifs, savoir d'abord la résistance 20a seule, puis les résistances 20a et 20b, puis enfin les résistances 20a, 20b et 20c. Bien entendu ces trois résistances sont convenablement~dimensionnées pour pouvoir assurer le chauffage parfait jusqu'à la limite inférieure de 50 C (fig. 3 et 4) au-dessus de laquelle le chauffage électrique doit intervenir seul. On conçoit sans peine qu'on pourrait ainsi prévoir tout nombre désiré d'étages successifs de chauffante, c'est-à-dire de résistances telles que 20a, 20b, 20c. Quand la température continuant à s'abaisser on atteint la limite inférieure de 50 C (fig. 3 et 4), il faut évidemment que la chaudière entre en jeu et que le chauffage électrique s'établisse comme indiqué par la droite 25 en fig. 3. Une solution préférée à cet égard consiste à avoir recours non pas aux boîtiers de réglage 21 (fig. 2) individuels, mais bien à la chaudière 1 (fig. 1) elle-même, équipée à cet effet d'une sonde thermométrique extérieure propre et d'un contacteur approprié. Fig. 6 montre très schématiquement une solution possible. La sonde individuelle 67 do la chaudière 1 est montée en série avec une résistance 68 entre le pôle positif d'alimentation et la masse. Le point de jonction 69 est relié à l'entrée positive d'un comparateur 70 dont l'entrée négative est reliée de son côté au point milieu d'un potentiomètre 71-72, l'une au moins des deux résistances de celui-ci (71 par exemple) étant réglable. Le comparateur 70 agit sur un relais électronique 73, lequel actionne à son tour un contacteur 74 dont l'entrée est reliée à une phase du réseau. Le contact 74e de ce contacteur travaille à la fermeture pour alimenter le boîtier à circuits 75 qui commande la chaudière 1 à la façon bien connue dans la technique. Par ailleurs le point 69 est relié au boîtier 75 de la chaudière par un conducteur 76 afin de lui transmettre l'information de température extérieure, tandis que celle de température de retour d'eau lui est amenée par un conducteur 77 à partir d'une sonde 78 insérée immédiatement en aval du circulateur principal 11, mais en amont de la vanne mélangeuse 12, le tout afin de réaliser le fonctionnement suivant la droite 27 de fig. 3. On comprend que si l'appareil est correctement réglé, quand la température tombe au-dessous de + 50 C, la sonde 67 répond et commande le comparateur 70, lequel actionne le contacteur 74 qui par un conducteur 79 commande le boîtier 75. La chaudière 1 entre alors en jeu. On décrira maintenant comment s'effectuent les divers réglages. On comprend tout d'abord que dans chaque boîtier 21 le gain de l'amplificateur différentiel 50 de fig. 5 détermine la valeur du signal appliqué à l'entrée + du comparateur 56 pour chaque valeur de la tension au point 38, c'est-à-dire pour chaque température. Ainsi le gain en question fixe la pente de la droite de réponse de l'amplificateur en fonction de l'abaissement de la température. Si l'on se reporte à fig. 4, on conçoit que cette pente commande celle de la droite 30, c'est-à-dire de l'intensité du chauffage. pour une température extérieure donnée. Avant toutes choses, il convient donc de régler le gain de chaque amplificateur 50 par le moyen de la résistance 53 en fonction des conditions des locaux auxquels correspond le boîtier 21 considéré. Ceci fait, on règle la résistance 40 de manière que sa valeur ohmique corresponde à celle de la sonde pour la température au-dessous de laquelle doit commencer le chauffage, soit 160 C dans l'exemple décrit ci-dessus (fig. 3 et 4). Une solution à préférer consiste à associer à cette résistance une échelle directement graduée en température, ce qui évite tout tatonnement. On actionne alors le commutateur 34 pour que cette résistance prenne en quelque sorte la place de la sonde 32 et l'on règle la résistance 51 de façon que l'amplificateur 50 commence juste à envoyer au comparateur 56 un signal suffisant pour le faire fonctionner (le voltmètre 55 pouvant faciliter les opérations). On ramène ensuite le commutateur 34 sur le plot 36 de marche normale. On procède ensuite au réglage de la résistance 44 de façon que le comparateur 43 se trouve quelque peu en avance de fonctionnement (dans le sens des températures décroissantes) par rapport à celui 56 précité. Comme on l'a supposé plus haut, on peut s'arranger pour que ce comparateur 43 actionne le contacteur 47 pour une température supérieure de quelques degrés à celle pour laquelle l'amplificateur 50 fait fonctionner le comparateur 56 (20 C eontre 16 C). On procède enfin au réglage de la résistance 71 (fig. 6) de façon que le contacteur 74 entre bien en jeu à la température limite qu'on s'est fixé, soit 50 C dans l'exemple ci-dessus. I1 doit d'ailleurs être entendu que la description qui précède n'a été donnée qu'à titre d'exemple et qu'elle ne limite nullement le domaine de l'invention dont on ne sortirait pas en remplaçant les détails d'exécution décrits par tous autres équivalents. En dépit de ses avantages, on pourrait renoncer à la modulation étagée de la puissance électrique chauffante. Par ailleurs, il peut être intéressant en certains cas de prévoir la variation automatique des limites de température indiquées ci-dessus et plus spécialement de celle de 50 C au-dessous de laquelle le chauffage doit être assuré à peu près entièrement par la chaudière seule. C'est ainsi que pour bénificier des tarifs d'heures creuses, on peut abaisser cette limite durant celles-ci. On notera à cet égard que la commande du changement de régime par la sonde thermométrique de la chaudière comporte l'avantage qu'il suffit de modifier le réglage de cette sonde pour y parvenir. Si l'on se réfère à fig. 6 on comprend qu'il est facile de commander par une horloge appropriée un système de commutateur modifiant la résistance 71 pour que durant certaines heures, la chaudière 1 n'entre plus en jeu que pour une température extérieure inférieure par exemple à 0 C. Bien entendu, les résistances chauffantes doivent alors comporter une puissance suffisante pour assurer le chauffage jusqu'à cette nouvelle limite. Une solution possible à cet égard consiste à leur faire comporter un quatrième étage entrant en fonction autour de + 50 C de température extérieure, toujours de la même maniera que les étages précédents. En sens inverse il serait possible de modifier le réglage de l'ensemble 67-72 de façon à élever le seuil d'entrée en fonction de la chaudières par exemple pour réduire la consommation d'électricité aux heures de pointe, voire pour arrêter totalement le chauffage par résistances ; on comprend à cet égard que si l'on élève le seuil d'entrée en fonction de la chaudière de 5 C à 160 C, le chauffage électrique ne peut plus fonctionner qu a la puissance réduite correspondant à la droite 25 de fig. 3. On pourrait d'ailleurs prévoir que l'horloge de tarification abaisse cette puissance ou même la coupe totalement. On pourrait agencer un détecteur de tension de réseau procédant de même maniera en cas do panne d'alimentation de l'installation. EtEVENDICAT IONS 1. Procédé de chauffage utilisant au moins un rèchauf four électrique associé à une chaudière, l'installation devant commencer à fonctionner quand la température extérieure s'abaisse au-dessous d'une limite déterminée (par exemple 16 C), caractérisé en ce qu'il consiste, en partant de cette limite, à provoquer le fonctionnement à puissance progressivement croissante du réchauffeur (13) à mesure de l'abaissement de la température extérieure jusqu'à un seuil prédéterminé (par exemple 50 C), la chaudière restant substantiellement au repose puis, quand ce seuil est atteint, à mettre en marche la chaudière (1) et simultanément à abaisser la puissance du réchauffeur (13) à une valeur réduite de façon à réaliser pour l'ensemble de l'installation de chauffage une courbe régulière, telle qu'une droite inclinée (29), de puissance chauffante en fonction de l'abaissement de la températufe extérieure. 2. Procédé suivant la revendication 1, applicable à une installation comportant plusieurs colonnes montantes, caractérisé en ce qu'on dispose un réchauffeur individuel (13) sur chacune (3, 4, 5) de celles-ci. 3. Procédé suivant la revendication 2, caractérisé en ce qu'on règle individuellement chaque réchauffeur (13) de façon à lui imposer une courbe de puissance chauffante (30) en fonction de la température extérieure adaptée aux conditions thermiques particulières des locaux correspondant à la colonne à laquelle ce réchauffeur est associé. 4. Procédé suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'on modifie le seuil (50 C) de mise en marche de la chaudière (1) et d'abaissement de la puissance du réchauffeur (13) en fonction de la tarification de l'énergie électrique. 5. Procédé suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lors d'une coupure du courant électrique alimentant l'installation l'on fait assurer le chauffage par la chaudière (1) seule pour toutes les températures inférieures à la température de début de chauffage (par exemple 160 C). 6. Procédé suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le complément de chauffage assuré par le réchauffeur (13) au-dessous du seuil (5 C) de mise en marche de la chaudière (1) est proportionnel à l'écart (30 C) entre la consigne de température (16 c) de mise en marche du réchauffeur (13) et celle (13 C) de la chaudière (1) en l'absence du réchauffeur. 7. Procédé suivant l'une quelconque des revendications précédentess dans laquelle la puissance chauffante du réchauffeur est modulée sous la forme de temps de fonctionnement successifs ou impulsions séparés par des temps d'arrêt, la durée de ces impulsions allant croissant à mesure que la température extérieure s'abaisse, caractérisé en ce que la puissance mise en jeu au cours de chacune de ces impulsions va croissant à mesure que croit la durée de. celles-ci. 8. Procédé suivant la revendication 7, caractérisé en ce qu'on module la puissance de chaque impulsion par étages successifs. 9. Installation de chauffage, du genre comportant au moins une chaudière et au moins un réchauffeur électrique associés l'un à l'autre, caractérisée en ce qu'elle est établie pour la mise en oeuvre du procédé suivant l'une quelconque des revendications précédentes. 10. Installation pour la mise en oeuvre du procédé suivant la revendication 9, caractérisée en ce qu'au réchauffeur (13), ou à chacun d'eux, est associé un circulateur secondaire (15) branché entre l'entrée de celui-ci et la colonne descendante (8, 9, 10) correspondante, ainsi qu'un système de clapets anti-retour (16-18) qui empêchent l'eau d'une part de revenir à la chaudière (t) quand celle-ci est à l'arrêt avec son circulateur principal (11) et d'autre part de passer de la colonne montante (3, 4, 5) à la colonne descendante (8, 9, 10) à travers ledit circulateur secondaire (15) quand fonctionne le circulateur principal (11) précité. 11. Installation suivant la revendication 9, caractérisée en ce que le réchauffeur (13), ou bien chacun de ceux-ci, comprend plusieurs résistances chauffantes (20a, 20b, 20c) ainsi que des moyens temporisés (58, 59, 60) qui, lors de chaque impulsion, mettent en marche cesrésistances les unes apures les autres avec des retards relatifs détermi- nés. 12. Installation suivant la revendication 9, caractérisée en ce qu'au réchauffeur (13) ou bien à chacun de ce:-ciS sont associés une sonde (22) de température de retour d'eau à l'entrée dudit réchauffour, une sonde (32) de température extérieure, et des circuits permettant de commander le fonctionnement de ce réchauffeur en fonction de ces températures. 13. Installation suivant l'ensemble des revendications 11 et 12, caractérisée en ce que les circuits (21) associés au réchauffeur (13) ou bien à chacun de ceux-ci comprennent un amplificateur (50) à gain réglable qui recevant le signal de température extérieure, commande le fonctionnement du réchauffeur de façon à lui imposer une caractéristique de puissance chauffante par rapport à la température extérieure, dont la pente puisse être réglée à volonté. 14. Installation pour la mise en oeuvre du procédé suivant la revendication 10, caractérisée en ce qu'au réchauffeur (13) ou bien à chacun d'eux, sont associés des moyens (43 > 47) qui, lorsque la température re extérieure se rapproche en descendant de la limite de mise en action de ce réchauffeur, mettent en marche le circulateur secondaire (15) qui lui est associé. 15. Installation suivant la revendication 9, caractérisée en ce qu'au réchauffeur (13), ou bien à chacun de ceux-ci, est associé un détecteur de débit (17) inséré sur la colonne montante (3, 4, 5) correspondante en amont de la dérivation (14) dans laquelle se trouve le circulateur secondaire (15) de ce rEchauffeur, ce détecteur coupant le circuit du moteur dudit circulateur secondaire quand fonctionne le circulateur principal (11) associé à la chaudière (1).