Brevet FR2523455A1 — publié le 19830923

Dispositif de détection et protection contre l'incendie d'enceintes fermées telles que des armoires sujettes à ce risque L'invention se rapporte aux dispositifs de détection et protection contre l'incendie d'enceintes fermées sujettes à ce risque, telles que les armoires à circuit électrique et/ou électronique, d'automatisme, d'informatique, de commutation téléphonique, ou encore de produit dangereux par exemple, cette liste n'étant pas exhaustive I1 est connu pour de telles installations à plusieurs armoires de recourir à au moins un détecteur d'incendie raccordé à un circuit d'aspiration de l'air dans les enceintes à protéger et à au moins un dispositif extincteur branché sur une conduite de distribution d'un agent extincteur dans ces enceintes, déclenchable par le détecteur précité Cela présente I'inconvénient que toutes les armoires sont soumises à la protection par agent extincteur en cas de déclenchement et que l'installation doit présenter une certaine capacité en fait indésirable pour les armoires non concernées, qui doivent aussi ensuite etre remises en ordre La présente invention a pour objet de répondre aux besoins d'une protection inviduelle par un dispositif autonome d'agencement relativement simple et commode à implanter Essentiellement, à cet effet, le dispositif de détection et protection contre l'incendie selon l'invention est caractérisé en ce qu'il est constitué, pour chaque enceinte, d'au moins un ensemble détecteur extincteur extérieur à l'enceinte à protéger et raccordé à celle-ci par un seul conduit relié au circuit d'aspiration et au circuit de distribution par un système à clapet laissant normalement ouvert le circuit d'aspiration et actionnable à la fermeture au déclenchement de distribution de l'agent extincteur De manière simple, ledit clapet normalement ouvert peut être à fermeture automatique sous l'effet de la pression de l'agent extincteur Une forme de réalisation d'un dispositif selon l'invention et d'ailleurs ci-après décrite à titre d'exemple et en référence au dessin annexé dans lequel la figes 1 est une vue en élévation schématique de face d'une armoire et de son dispositif de détection et protection;; la figes 2 est une vue en coupe médiane de la botte de raccordement à clapet du dispositif On a schématisé à la fig 1 la partie supérieure 1 d'une armoire dont le contenu est à protéger contre l'incendie, et en 2 le coffret contenant le dispositif de détection et protection contre l'incendie, ici rapporté sur le toit la de l'armoire, sur laquelle il peut être fixé à l'aide de pieds de suréléva- tion 3 en cornière Le coffret 2 comporte une face avant supposée enlevée à la figes 1, et qui laisse apparaître le dispositif intérieur, composé d'un bottier 4 des organes de détection, fixé dans le coffret et pourvu à sa base d'un ventilateur d'aspiration 5 adjacent à une buse inférieure 6 Cette dernière est raccordée par un conduit souple 7 à une buse 8 d'une botte 9 à clapet 10 fixée sur le fond du coffret, par l'intermédiaire d'une buse inférieure il qui le traverse et à l'aide d'un écrou freiné lia vissable sur la buse Cette dernière est destinée à être engagée dans un trou correspondant ménagé dans le toit la de l'armoire Le bottier 4 comprend deux détecteurs de fumée schématisés en 12 et 13 qui sont par exemple l'un de type ionique et l'autre de type optique, et au travers desquels est forcé à circuler l'air aspiré par le ventilateur 5 avant d'être évacué vers l'intérieur du coffret et l'atmosphère à partir de ce dernier On a figuré en 14 un compartiment d'alimentation électrique des détecteurs et de commande de déclenchement de la protection par l'intermédiaire de conducteurs électriques 15 aboutissant à la vanne 16 d'un extincteur 17, par exemple du type à halon d'usage courant dans ce cas La buse de sortie 18 de la vanne 16 est reliée par un conduit souple 19 à une buse 20 de la boîte à clapet opposée à la buse 8 Comme représenté plus clairement à la figes 2, le clapet 10 peut être un clapet plan à armature lova, articulé sous un couvercle 9a de la boîte, autour d'un axe 21 supporté par une chape 22, de sorte que sa garniture souple lOb puisse venir fermer la buse 8 d'aspiration de la boîte à clapet lorsque l'extincteur 17 est mis en service, sous la pression de l'agent extincteur faisant irruption dans la botte à clapet par la buse 20 (position en trait mixte du clapet) Ce clapet est normalement maintenu ouvert comme l'indique sa position en trait plein, sous l'action de rappel d'un faible ressort de traction 23 attaché entre lui et le couvercle, crest-8-dire qu'il laisse normalement ouvert le circuit d'alimentation alimentant en air de l'armoire les détecteurs qui en ont la surveillance. On notera que le fait de n' avoir qu'une seule buse de sortie du dispositif le rend d'une implantation extrêmement facile à partir d'un simple engagement de forme conjuguée de la buse il avec un trou ménagé sur l'armoire pouvant être pourvue d'un joint de traversée de paroi. En variante, si l'on désire par exemple fixer le coffret latéralement à l'armoire, on peut alors-le faire aisément par un simple raccordement par conduit unique entre la buse de sortie il et un orifice d'emplacement choisi de l'armoire. Bien entendu diverses variantes peuvent encore être imaginées sans pour autant sortir du domaine de l'invention. REVENDICATIONS 1. Dispositif de détection et protection contre l'incendie d'une enceinte fermée, en particulier d'armoire à circuit électrique ou électronique ou de produit dangereux, comprenant au moins un détecteur de fumée ou incendie raccordé à un circuit d'aspiration de l'air contenu dans l'enceinte à protéger, et un dispositif extincteur branché sur un conduit de distribution d'un agent extincteur dans ladite enceinte et déclenchable par le détecteur précité, caractérisé en ce qu'il comprend pour chaque enceinte un ensemble détecteur-extincteur (2) extérieur et raccordé à celle-ci par un seul conduit (11) relié au circuit d'aspiration (7, 5) et de distribution (16, 19) par un système à clapet (9, 10) laissant normalement ouvert le circuit d'aspiration et actionnable à la fermeture au déclenchement de distribution de l'agent extincteur. 2. Dispositif selon la revendication lj caractérisé en ce que ledit clapet (10) normalement ouvert est à fermeture automatique sous l'effet de la pression de l'agent extincteur.