Brevet FR2512930A1 — publié le 19830318

DESCRIPTION LE FOYER A L'ATRE UNIVERSEL. a) Support sole foyére : caisson en béton réfractaire de la dimension et forme du foyer d'une épaisseur environ 5 cm. Cette pièce nO I est posée au plà- tre à modeler pour être étanche, après avoir fait les prises d'air sur videsanitaire ou en sous-sol. Prise d'air impératif d'un diamètre de 0 120 mm à l'avant du foyer avec l'ensemble de réglage, pour l'alimentation air frais au foyer. L'alimentation de la chambre air chaud : trois possibilités - prise d'air vide sanitaire 15 x 25 dans le cas d'une isolation complète, - prise d'air dans la pièce de chaque côté du foyer par canalisation en brique le long de la cloison ou mur support cheminé. Dans ce cas, ouverture de chaque côté du caisson pour la libre circulation de l'air frais 10 x 20, - à la demande, une seule ouverture côté droit ou côté gauche pour recevoir un accélarateur petite turbine 550 M3/h - 700 tmm commutateur à trois positions, grand débit air chaud mais perte sensible de chaleur : 20 % environ. Sole foyére : piece rectangulaire de 102 x 60 x 06, avec les passages d'entrées d'air pour la chambre air chaud de 6 x 60, la grille et cendrier de 15 x 30 x 50 muni de six ouvertures permettant la circulation d'air frais au foyer. Sole en briques réfractaires de 11 x 22 x 03 ou 3 x 22 x 05 et béton ALCAREF, mélange COULIS 50/50. Pièce n"2 : fond de chambre de chauffe 70 x 75 x 06 ; béton réfractaire isolation. Pièce nO 3 : contre-coeur gauche et droit L 60 H 75 x 06 avec logement des coeurs du foyer nO 5 et 6. Brique réfractaire 3 x 22 x 5. Béton ALCAREF et COULIS. Pièce nO 4 : coeur du foyer pièces 5 et 6. Epaisseur 6 à 8 cm. Placé dans le logement des pièces 3 et 4 des contre-coeurs en briques réfractaires de 11 x 22 x 3 ou 3 x 22 x 5 et béton réfractaire. Pièce nO 5 : bandeau de protection de la poutre mis en place à l'avant des pièces 3 et 4, de 90 x 10 x 10, en béton réfractaire ou en briques. Pièce nO 6 : couvercle, fermeture de foyer et support avaloir en béton re- fractaire. Epaisseur 6 cm. Muni du volet obturateur démontable et réglable. Pièce nO 7 : antirefoulement placé à l'intérieur de l'avaloir sur support de L 82 x H 12 x L 25. Pièce nO 8 : avaloir en deux pièces 85 x 52 x 60, sortie en 20 x 40, béton réfractaire. Pièce nO 9 : gaine aluminium diamètre 110 (air chaud) branchée sur les contre-coeurs 3 et 4. Sortie direction jambages sur hotte ou pièce voisine. Pièce nO 10 : poutre scellee au béton avec deux rangees de broches de 120. b) Caractéristiques du foyer universel : Le poids total du foyer universel est environ de 650 à 700 kg. La dimension du foyer est : largeur 102 cm, hauteur 81 cm, profondeur 60 cm. L'ouverture du foyer est : largeur 90 cm, hauteur 65 cm, profondeur 40 cm. Le foyer universel est composé de onze pièces entièrement réfractaires. Les produits réfractaires employés sont - briques réfractaires normes AFNOR = NFB 40-002 classe 24. Principales utilisations pour les fours d'aciéries et de laminoirs pour la chaleur, accumulateur de premier ordre et forte absorption de I'humidité, d'un retrait nul. - béton réfractaire ALCAREF norme AFNOR = 40-003, classe 30. Excellente tenue au feu, une grande résistance aux variations brutales de température, retrait nul. - REFRAPATTE, norme AFNOR = 40-003 classe 14, mélange plastique de forte résistance au feu - 1700"). Excellente adhérence pour les joints, retrait nul. c) En résumé, la résistance de ces réfractaires est de 15000) et plus. Pour un débit au-delà de quinze foyers par mois, fabrication en pierre réfractaire par la Société Générale des Produits Réfractaires. Une autre garantie. REVENDICATIONS a) Le renouveau du foyer universel est basé sur sept points particuliers 1. Le foyer se pose sur tous supports sans doublage de cloison. 2. Grâce au caisson support sole en une seule pièce de deux compartiments fermés, la pose est facilitée et la sole foyére renforcEs. 3. L'arrivée d'air frais au foyer est réglée par une ouverture de O à 12 cm. Elle est commandée par un volet qui règle l'arrivée d'oxygène désiré. 4. La sole foyére rectangulaire posée sur le caisson permet l'ouverture des contre-coeurs qui se trouvent renforcés et qui donne une épaisseur très confortable de 12 cm. 5. La disposition des contre-coeurs sur la sole foyére fait une ouverture en triangle de 15 x 60 de chaque côté, qui sera rempli et apporte un renfort complémentaire des contre-coeurs. 6. Le support avaloir d'une pièce, muni du volet obturateur et d'une pièce antirefoulement, consolide les pièces du foyer et supporte fort bien un conduit de boisseaux 20 x 40, hauteur de 4,50 m sans être obligé d'avoir de support. 7. Le foyer est complétement hermétique. Ceci est du au remplissage de béton qui enveloppe les contre-coeurs, l'avaloir et la poutre. L'épaisseur de 15 cm est très importante et permet une accumulation de chaleur qui est res tituée dans la pièce, évitant par là les fissures provoquées par un foyer intense. b) La pose est facile, simple, d'un temps réduit pour le montage, de par le descriptif détaillé de pièces numérotées, avec schémas présentés très simple ment. A ma connaissance, depuis des années de pratique, je n'ai jamais vu de foyer aussi complet. Un test client le prouve. c) La présente invention concerne un foyer à l'âtre universel permettant de meilleures production, utilisation et conservation de la chaleur. Dans les foyers connus de ce genre, on constate une déperdition de chaleur et des résidus de combustion telles que suie et la persistance d'odeurs de fumée désagréables dans l'habitation. Ce foyer à l'autre selon l'invention permet d'éviter au maximum ces inconvénients. Il est en effet associé à une nouvelle conception du foyer qui lui permet 1. une résistance réfractaire supérieure, 2. une pose sans restriction sur tout support préfabriqué, 3. une fonction triple, 4. dne utilisation plus économique, 5. une possibilité de décors variés. Résistance pur réfractaire supérieur : résistance réfractaire à la chaleur : 15000). Pose sans restriction sur tout support préfabriqué : sans doublage de mur (sur de la brique de 5 cm ou placoplâtre). Ce foyer après montage est complètement hermétique. Une fonction triple - air chaud incorporé : sortie à 125 par convention très ouverte, - rayonnement plongeant de grande efficacité, - dégagement de chaleur 10 h et plus après l'extinction du feu. Une conception du foyer universel plus économique - réglage précis de ltalimentation d'air frais au foyer, - dimension de son avaloir et du volet obturateur permettant un réglage complet, et une consommation réduite au maximum. Le résultat d'un test et suivant les conclusions fournies par un client après un mois de fonctionnement, le foyer demande une consommation de 10 buches de 15 cm de diamètre, soit moins de 2 kgs de bois par heure pour obtenir une température de 23 pour une surface de plus de 40 mètres carrés sans baisse de température durant la nuit, sans subsistance d'odeurs de fumée et de cendre, sans apparence de suie aux alentours de l'avaloir. Il est à noter que seul un foyer de cette conception peut supporter la combustion du nouveau combustible apparu sur le marché, à base de copeaux et siure compressés. Il faut etre très très prudent avec les cheminées de conception plus légère, étant donné que le coefficient de combustion est supérieur de 1,25 M au taux donné pour le bois sec ou la combustion est donné à 10000. Ce foyer est étudié pour recevoir à l'avant deux vantaux en vitre recuite de 6 mm d'épaisseur pour la fermeture du soir, sans pour autant nuire à son bon fonctionnement, de ce fait le foyer est en circuit fermé. - son poids et son ossature apportent toutes les garanties de bon fonctionnement, minimum de consommation et maximum de chauffe. Le foyer universel peut recevoir tous les décors de cheminée - "rustique", - "classique", - "style", - "moderne". En bref, le foyer universel présente tous les avantages demandés à un foyer à l'autre Il chauffe, il est facile à monter, il est facile à décorer; il est solide à toute-épréuve, il garantit un parfait tirage ; il est esthétique. d) Matériaux employés pour la pose 1. REFRAPATTE pour l'assemblage des pièces du foyer. 2. PLATRE A MODELER pour la fixation du caisson et les cales du support sol, ainsi que des boisseaux sorties avaloir. 3. DEUX RANGEES DE BROCHES de 120 pour brocher les poutres. 4. CIMENT FONDU et SABLE LAVE comblant- les vides entre les contre-coeurs et les jambages, à hauteur de la poutre entre l'avaloir permettant ainsi sa fixation -épaisseur 15 cm env. - enveloppant ainsi totalement le foyer. 5. HOTTE EN BETON CELLULAIRE de 5 cm d'épaisseur avec deux ouvertures en bas et en haut évitant la compression de l'air resté enferme. OUVERTURE DU FOYER : 5265 cm2. SECTION DE CONDUIT A RESPECTER - 20 x 40 pour une hauteur de 4,50 m, - 25 x 25 pour une hauteur de 10 m, - 20 x 20 pour une hauteur de 16 m y compris 40 cm au-dessus du faîte de la toiture. Pour la pose, il est indispensable de suivre la fiche technique remise avec le foyer, car le FOYER UNIVERSEL, une fois terminé, ne peut être démonté qu'avec l'aide d'un marteau piqueur. e) Montage du foyer universel 1. Caisson béton de la dimension et forme du foyer -épaisseur environ 5 cm- posé au plâtre à modeler, après avoir fait les deux prises d'air frais (1) air frais foyer avec l'ensemble du réglage (2) pour la chambre air chaud. Pose des socles choisis. 2. Pose de la sole foyère rectangulaire ep. 1 cm environ Caisson + sole foyère = 12 cm env. 3. Fond de chambre air chaud. 4. Supports latéraux, contre-coeurs deux pièces droit et gauche. 5. Les deux pieces coeur-foyer dans le logement des contre-coeurs. 6. Bandeau protection poutre, béton pour la pierre ou brique réfractaire. 7. Couvercle protection poutre, béton pour la pierre ou brique réfractaire. 8. Antirefoulement monté à l'intérieur de l'avaloir. 9. Avaloir en deux pièces. 10. Raccordement du conduit de fumée. 11. Pose des deux piliers, jambages et supports, suivant type choisi. 12. Sortie des gaines air chaud aux endroits désirés côté piliers sortie hotte ou pièce voisine. 13. Pose de la poutre brochée. 14. Remplissage en béton sable lavé ciment fondu entre les piliers et contre-coeurs enveloppant le foyer à hauteur de la poutre. Epaisseur de 15 cm. 15. Les joints pour les éléments en pierre seront faits avec de la pous sière de pierre et de la chaux -1/3- 2/3 pour les briques réfractaires béton ALCAREF. f) Nettoyage : - Pour les pierres : éponge et eau claire. - Pour les réfractaires : une brosse à chiendent. - Pour les taches sur les pièces tendres : eau de javel additionnée de 30 Z d'eau, ou jus de citron, opération préconisée toutes les 48 heures jusqu'à effacement. Il est bon dans ce cas de consulter le technicien.