Brevet FR2516583A1 — publié le 19830520

DISPOSITIF DE COMMANDE ET DE CONTROLE D'OUVERTURE ET FERMETURE DES LOCAUX. La présente invention est destinée à limiter les pertes thermiques occasionnées dans un local par des ouvertures de rideaux supérieures aux hesoins réels. A titre d'exemple, dans un atlier de réparation l'ouverture sera plus haute pour l'entrée d'un wagon que pour celle d'essieux. La présente invention est donc destinée à fixer la hauteur de l'ou- verture du rideau selon le besoin de chaque opération d'ouverture, par action sur le moteur de commande du dit rideau. L'inciden@e, trés importante, sur le hudget énergie des locaux de grands volumes dûe à l'ouverture intempestive de leurs portes est telle qu'unie attention toute particuliére doit > iaintenant, être apportée à ce probléme. Les déperditions thermiques consécutives aux ouvertures résultent de deux causes principales : le renouvellement d'air d'une part et l'accélération des mouvements d'air ambiant augmentant les écahnges à travers les parois, d'autre part, Les déperditions dûes aux pertes par renouvellement constituent la différence entre la quantité de chaleur apportée par l'air qui y rentre et la quantité de chaleur emportée par l'air qui sort. Les méthodes d'évaluation pratiquées sur des cas concrets, notament dans des ateliers, permettent de conclure à des pertes trés importantes qu'il faut compenser par d'aussi importantes dépenses d'énergie. Pour une ouverture de porte de 20 métres carrés, par exemple, par heure, le besoin en kilocalories,pour une différence de température intérieure-extérieure - légale - de 30 degrés, atteint 0,5 million de kilocalories/heure. La présente invention est donc destinée à limiter aux seuls besoins réels la hauteur d'ouverture du rideau donc de limiter les pertes thermiques à celles qui restent inévitables. La valeur de la présente invention est liée à deux conditions : la premiére érige que la commande de hauteur du rideau s'effectue depuis n poste de commande qui centralise les divers rideaux du local et qui sera utilisé par un responsable de l'atelier, la deuxiéme condition est qu'une sécurité permettra d'identifier la canformité de l'ouverture du rideau avec l'obJet, véhicule,pré vu.Identification qui sera active car le dispositif prévu devra agir immédiatement sur le moteur actionnant le rideau afin de lui donner la hauteur nécessaire pour éviter,ainsi, sa déterio- ration par choc. Enfin le dispositif,objet du présent brevet,contrôlera le main- tien prévu des positions hautes et basses du rideau afin d'éviter par déréglement du moteur,les écrasements au sol ou les déformations des axes de transmissions moteur-rideaux. La présente invention est constitué tout d'abord par un boitier de commande fonctionnant soit électroniquement, soit par indue tion, soit électriquement, pouvant s'adapter à toua les types de moteurs connus ou à venir destinés à faire fonctionner l'ouvertu- re ou la fermetures de locaux. Ce boîtier de commande sera,électriquement,lié à des capteurs,soit fixes, soit mobiles puovant etre soit mécaniques,soit électriques, soit optiques destinés à positionner avec précision le rideau-volet en fonction des ordres donnés depuis le boitier de com- mande. Il est donné,à titre d'exemple non limitatif, un modéle de réalisation se référant aux planches 1-2 et 2-2 Les capteurs (PL.I-I,2,3) sont au nombre de trois,ils permettent de contrôler et d'asservir le rideau, Le capteur I (PL.I-1)véri- fiera la position d'ouverture compléte et empéchera les déteriora- tions des axes du moteur - le capteur 2(PL.I-2) vérifiera la position de fermeture et empéchera les déterioriations dûes à l'écrasement au sol du rideau - le capteur 3(PL.I-3)permettra de commande der- et de contrôle une position intermédiaire,fixée pour une utilisation rationnelle du rideau, ce capteur a la perticularité d'être positionné au choix de l'utilisateur suivant l'ouverture intermédiaire nécéssaire pour une utilisation économique de cette position. Ces capteurs 1,2,3, seront raccordés au boitier de com mande (PL.I-5) qui agit sur le moteur(PL.I-4)relié mécaniquement par un axe au volet-rideau de la porte.(PL.I-6) @ Ces capteurs I,2,3,organes de sécurité et de contrôle seront auto contrôlés de maniére à déterminer rapidement le défaut éventuel de ces organes,défauts pouvant provénir de chocs mécaniques, électriques ou toutes autres actions les détériorant. Le boîtier (PL.I-5)est disposé sur le fil d'alimentation du moteur actionnant le rideau suivant lesordres donnés depuis le poste de commande; ordres reçus par l'intermédiaire du récépteur (PL.2-7) commandant, à son tour,un organe de calcul(PL.2-5)qui actionnera,par l'intermédiaire d'un actionneur(PL.2-8)l'arrivée ou l'arrêt du courant du moteur. Cet actionneur(PL,2-8)pouvant être électrique,électronique,soit statique. Les capteurs(PL.I-I,2,3, & PL.2-I,2,3)vérifieront, à tout moment,par l'intermédiaire de l'organe de calcul(PL,2-5) la concordance de l'ordre reçu(PL.2-7)avec la position fixée par l'utilisateur. Une fois le rideau positionné, un ordre de contrôle et de fin d'opération, émanant des différents organes de com- mandes(PL.2-8),de contrôle(PL.I-I,2,3 -PL2 -I,2,3)et transitant par l'organe de calcul(PL.2-5),sera expédié au poste de commande par l'intermédiaire d'un émetteur(PL.2-6). Par ailleurs une entrée supplémentaire(PL.2-4)assure un contrôle rigoureux par l'intermédiaire d'un capteur(PL.2-4)soit électronique,soit infra-rouge,soit volumétrqiue,soit à laser; contrôle permettant de vérifier,avec éxactttude,la hauteur du véhicule, de l'objet se présentant à l'entrée. Dans le cas d'une ouverture intermédiaire,le capteur(PLI-3 & PL2 3) vérifie l'arrêt du rideau en position A ce moment le capteur (PLLI~4-) sera activé et vérifiera la concordance de l'ouverture fixée avec le véhicule,l'objet se présentant à la distance d'iden tification, par exemple à quinze métres. Dans le cas de non-concordance entre l'ouverture fixée et le véhicule, l'objet, le calculateur(PL.2-5)donnera,aussitôt, un ordre à l'actionneur(PL,2-8)de maniére à lever le rideau à sa position maximum,position contrôlée par le capteur(PL.2-I)(PL.I-I),l'événement pouvant etre exploité, au poste de commande,par l'intermé- diare du récépteur(PL2-7). L'organe principal du boitier(PL.I-5) est constitué par le calculateur (PL.2-5), connecté aux capteurs I,2,3,4, à l'actionneur (PL.2-8), au systéme de transmission(PL.2-6 & 7),son rôle est d'analyser,en permanence, les ordres donnés(PL.2-6 & 7), les positions éffectives du rideau,(PL.I-I,2,3 & PL.2-I,2,3,4),con trale des véhicules(PL.2-4)et de donner, en fonction de ces di vers éléments: ordre de- marche, d'arrêts de montée, de descente à l'actionneur(PL.2-8)du moteur.Par ailleurs il indiquera par des alarmes soit visuelles soit sonores,soit les deux, les défauts (PL.2-9) constatés, Il est important que les divers dispositifs fixés aux portes ne soient commandés que depuis le poste de commande (PL,I-5)afin qu'rancune autre intervention humaine ne puisse modifier les ordres donnés depuis le poste de commande(P1.I-5) par le responsable de l1atelier, du local, poste de commande faisant ltobJet du dépôt de brevet numéro 79 30647, poste de commande où se trouve, impérativement, le boitier de commande (PL.I-5). Les ordres peuvent être donnés, depuis le boitier,soit par taquet soit par un levier, soit tous autres dispositifs manuels,électro- niques,éléctrique, d'inductions, optiques, magnétiques, hydrauliques ou par combinaison de ces dispositifs assurant les résultats éxigés; ces sytémes feront partie intégrante du boitier 5. Seule condition,les ordres données devront correspondre à la mini-maxi du rideau que le boitier(PL.I-5)est chargé de commander et de contrôler dans toutes ses positions. Le boitier(PL.I-5) peut commander soit une seul ouverture-porte, soit plusieurs et il suffira,alors, qu'il soit complété par un dispositif qui permettra l'envoi des ordres et le retour des informations pour chaque ouevrtures-porte concernée, ce dispositif étant étectrique, soit électronique, soit manuel, soit optique, soit par induction, soit magnétique du type utilisé pour les commandes d'étage des ascenseurs*Un voyant lumineux permettra de sélectionner la porte ou les pertes concernées, ceci simultanément soit dans le temps, soit suivant des temps décalés. Les dispositifs - capteurs I,2 > 3,4 - objets du présent brevet, devront, également, informer en permanence l'armoire de commande centrale, dans laquelle est fixé le boitier (PL.I-5), objet d'un précédent brevet numéro 79 30647, sur la position des rideaux afin de permettre, par les actions et missions prévues au précédent brevet 79 30647 : les actions sur les émetteurs thermiquels, les informations optiques et sonores, les modulations des émissions thermiques suivant des programmes pré-établi , dés que les temps fixés sont dépassés sur une ou plusieurs des portes concernées, les dispositifs du précédent brevet 79 30647 n'avaient que cette mission à remplir, ils étaient partioeinté- grantes du dispositif objet de ce précédent brevet numéro 79 30647, le dispositf, objet du présent brvet augmente considérablement les économies d'énergie,déja obtenues par le dispositif, objet du précédent brevet numéro 79 J0647, ce nouveau bre vet compéte ainsi toutes les possibilités d'économies d'énergie qu'imposent les ouvertures intempestives ou inutiles de portes, Le poste de commande, par l'intermédiaire du boitier(PLI-5) sera compléte par une imprimante qui permettra de controler,à tous instant, la conformité des ordres donnés avec le réel besoin et n'analyser les différents événements sur chaque entrée : les temps d'ouvertures totaux et de chaque opération,les dépassements totaux et pour chaque ouverture intempe tive, les défauts qui ont du être corrigés, les fréquences de fonctionnement. Ces analyses ne peuvent se faire,valablement, visuellement, elles nécéssiteraient une oprération de relevage des données longuet sujette a terreurs, bref un travail long,délicat,diffi.cile. Cette imprimante assurera n calcul éxat des économies d'énergie et, donc, de l'interêt du présent brevet. R E V E N D I C A T I O N S T.Dispositif de commande et de contrôle d'ouverture et fermeture des locaux du- type comportant des boitiers reliés à des capteurs des cellules, des actionneurst des calculateurs, des récepteurs, caractérisé par le que le boitier(5)agit sur les mouvements des volets-rideaux(6) des portes afin de leur donner la position. la plus conforme aux économies d'énergie qui sont le but du dispo sitif,qui détermine, grâce aux capteurs, (4)1e systéme de sécuri té à distance.Cette position conforme est commandée, selon le besoin d'ouverture, depuis le bottier de commande(5)qui fonction ne par un levier dont la course correspond à la totalité des dé placements mini-masi du rideau-volet(6) concerné et permet de fixer la position voulue Le boitier(5)sera connécté sur l'alimentation du moteur action nant le rideau(6), suivant les ordres données et les informations reçues des capteurs (I),(2),(3),(4) il actionnera un contacteur, relais statique ou tout autre dispositif à courant alternatif. Cette action permettra, par un actionneur(8) l'alimentation du moteur ou l'arrêt, à la position voulue; l'inversion de l'alimen tation du moteur permettra la descente du volet-rideau. 2.Dispositit de commande et de contrôle d'ouverture et fermeture des locaux, selon revendication I, caractérisé par le fait que le calculateur constitue l'organe principal (PL.2-5) du boitier (2) connecté aux capteurs (I),(2),(3),(4), à l'actionneur(PL.2-8),aux systémes de transmissions((PL.2.6,7)- Son rôle étant d'analyser,en permanence, les ordres donnés, les positions éffectives du rideau (6), le contrôle des véhicules ou objet pour lesquels a lieu l'ou- verture du rideau (6) et le calculateur (PL.2-5) donne, en fonc tion de ces divers éléments : ordre de marche,d'arrêt, de montée, de descente à l'actionneur (PL.2-8)du moteur, enfin il déclanchera les alarmes sonores et optiques prévues en cas de défauts constatés 3.Dispositif de commande et de contrôle d'ouverture et fermeture des locaux, selon revendication I, caractérisé par le fait que le levier du boîtier de commande, fixant la hauetur voulue du ri deau concernés peut être remplacé par des systémes optiques, élec triques, électnoniquesapar inductions, du type de ceux > waintenant utilisés pour les commandes d'ascenseurs. Seule condition, ces dispositifs doivent s'adapteur à tous les types de rideaux et volets connus ou à venir et ils devront transmettre trés précisément les ordres de hauteurs voulues. 4. Dispositif de commande et de contrôle d'ouverture et fermeture des locaux selon Revendication I, caractérisé par le fait que les capteurs(I),(2),(3),(4) peuvent etre fixes, ils sont, alors, dans une position définitive, soit mobiles, leurs déplacements assurant, alors une plage s'étendant de la position haute jus- qutà la position basse.Dans ce cas le déplacement du capteur(2)* de détection intermédiaire, s'éffectue soit électriquement, soit électroniquement > par indiction sur un rail porteur et ce déplacement sera commandé depuis le boitier de commande(5) 5, Dispositif de commande et de contrôle doumerture et fermeture des locaux, selon Revendication I, caractérisé par le fait qu'une sécurité est prévue devant chaque porte, sécurité destinée à con trolerla conformité de l'ouverture commandée depuis le boitier(5) avec le véhicule, l'objet pour lequel a été fixé, depuis le boitier (2)la hauteur voulue, Cette sécurité est assurée par un capteur(4) qui est soit électronique,soit infra-rouge,soit à laser, soit volumétri4ue et qui agira sur la commande du moteur, immédiatement, afin d'assurer la hauteur correspondant au hesoin réel,ceci depuis une distance préalablement fixée par exemple quinze métres de la porte concernée, 6. Dispositif de commande et de contrôle d'ouverture et fermeture des locaux, selon Revendication I, caractérisé par le fait que la sécurité d'ouverture ne se limite pas au contrôle et à la mise en conformité de la hauteur avec le besoin,mais permet,aussi, de suppléer aux défauts des sécurités du constructeur de moteur par contrôle des positions minimum et maximum des rideaux par l'intermédiaire des captèurs(I),(2) , ce qui évite ainsi la détérioration des rideaux soit par écrasements au sol, soit celle. des axes de commande rideau-moteur lors des remontées 7.Dispositif de commande et de contrôle d'ouverture et fermeture des locaux , selon Revendication I,caraciérisé par le fait que les dispositifs de contrôle :capteurs (I)s(2),(2) donnent par l'intermédiaire du boitier(5) en permanence des informations pré cises à l'armoire commande sur la position du rideaux ou des rideaux concernés, assurant ainsi, le fonctionnement parfait des processus d'économies d'énergie 8.Dispositif de commande et de contrôle d'ouverture et fermeture des locaux, selon revendication I, caractérisé par le fait que le boitier(5) est compléte par une imprimante qui permet de con troler- > à tous instants, la conformité de tous les ordres donnés avec les besoins réels et d'assurer une analyse de tous les évé nemewtst de toutes les actions, de tous les défauts intervenant à chaque porte temps d'ouvertures, de dépassementswles défauts, les fréquences de fonctionnement. Cette analyse imprimée est indispensable pour assurer le maximum d'économies d'énergie et un relevé visuel serait trop long et caution à erreurs fréquentes, l'imprimante donne un document sur. 9, Dispositif de commande et de contrôle d'ouverture et fermeture des locaux, selon Revendication I, et caractérisé par le fait que les dispositifs de commande (q) et de contrôle (I),(2),(3),(4), permettent une centralisation des divers points d'accés, portes, en une seule armoire commande, objet d'un précédent brevet,numéro 79 647 > dans laquelle est disposé le boitier(5). Cette centralisation peut donc swappliquer au gardiennage, à la sécurité des locaux