Brevet FR2508147A1 — publié le 19821224

'47 La présente invention concerne le chauffage de bâtiments, magasins, entrepôts, bureaux, immeubles, ect Cet appareil peut être monté indif- féremment soit dans un circuit de pompe à chaleur à la place du comprese seur ou en récupération des calories provenant des groupes motocompresseur produisant du froid, vitrine réfrigérée, chambre froide, chambre de congéla tion Dans le cas d'un montage sur le circuit d'une pompe à chaleur son fonctionn ment est le même qu'en récupération des calories fournies par un ou des groupes moto-compresseurs fournissant du froid. Ep montage dans un circuit de pompe à chaleur cette invention à l'ava tage de fournir les calories manquantes pour le chauffage ou la production d'eau sanitaire quand la pompe à chaleur a été calculée trop justement ou quand la température des calories naturelles arrivant à l'évaporateur est trop basse et dans tous les cas il remplace avantageusement le condenseur par un meilleur rendement. Quand l'échangeur accumulateur chaudière objet de l'invention est plac en récupération de calories des groupes moto-compresseurs fournissant du froid, le but est de récupérer le maximum de calories qui sont gratuites, c dernières provenant de la production du froid et de s'en servir pour chauff des locaux et produire de l'eau chaude sanitaire. La difficulté consiste à ce que l'on doit produire de la chaleur en tenant compte des besoins du froid, qui sont plus ou moins variables suivan l'importance de l'installation frigorifique, et des températures extérieure Suivant les températures extérieures les besoins en chaleur et en froid son inversement proportionnels Plus il fait chaud plus on a besoin de froid et moins de calories Moins il fait chaud, moins on a besoin de froid, plus il faut de calories. A partir de ces considérations a été construit un échangeur accuiulate chaudière C'est un dispositif de chauffage avec production d'eau chaude sanitaire, pour un bâtiment dans lequel il y a au moins un circuit de pompe à chaleur, ou un circuit produisant du froid dest né a être installé soit à la place du condenseur d'un circuit de pompe à chaleur, soit placé en série entre les groupes moto-compresseurs produicant du froid et les condenseurs en récupération de calories Le dispositif est constitué d'un échangeur,acc mulateur, chaudière, composé de 2 circuits bien distincts, un ballon échang accumulateur (Fig 1) et un ballon chaudière (Fig II) reliés entre eux par d moyens ne permettant pas la communication de calories en provenance du, ou des groupes moto-compresseurs avant d'avoir réalisé un échange et un emma- gasinement maximum de calories au niveau du ballon échangeur accumulateur. L'appareil est constitué de deux ballons, l'échangeur accumulateur (Fig 1) -2 250814 '7 et le ballon chaudière (Fig II) Que le ballon chaudière ( est supperposé au ballon échangeur accumulateur ()-et que le fluide caloporteur ne peut communiquer entre les deux ballons que sous l'influence d'un aquastat ( 6) branché à l'intérieur du ballon échangeur accumulateur actionnant deux électrovannes Que dans le cas, ou un maximum de calories n'a pas été échangé et accumulé dans le ballon échangeur, accumulateur le chauffage du bâtiment ou la production d'eau chaude sanitaire se fait par l'intermédiaire du ballon chaudière qui a une source d'énergie extérieure électricité, gaz fuel ou autre Dans le cas simplement de production d'eau chaude sanitaire et l'arrêt du chauffage dans le corps de chauffe ( 12) la communication entre les 2 ballons se fait par deux conduites reliant directement les 2 ballons dont l'ouverture est assurée par deux vannes manuelles 4 et 5 de manière & assurer une circulation en thermosiphon. L'arrêt du chauffage dans le corps de chauffe ( 12) se fait par l'arr St du débit de la pompe ( 8) qui entraine la fermeture du clapet antithermosiphon( 13 En position chauffage et production eau chaude sanitaire par manque de calo- ries dans le ballon échangeur accumulateur les moyens de communication entre le ballon échangeur accumulateur ( 1) et le ballon chaudière ( 2) sont consti- tués par l'électrovanne ( 7) en position ouvere et par l'électrovanne ( 5) en position fermé& commandés par l'aquastat ( 6) branché à l'intérieur du ballon échangeur accumulateur, ces électrovannes étant disposées en dérivation sur le ballon chaudière, l'électrovannes ( 5) placée entre le circuit chauffage et le ballon échangeur accumulateur et l'électrovanne ( 7) entre le circuit chauffage et le ballon chaudière comportant une source d'énergie extérieurs ainsi le fluide caloporteur ne peut se mélanger avec celui circulant dans le ballon chaufière ( 2) et le corps de chauffe ( 12). Dans le cas d'un échange et d'un emmagasinement de calories maximum provenant des groupés moto-compresseurs produisant du froid les moyens de communica- tion entre les à ballons sont constitués d'un clapet anti-thermosiphon ( 16) disposé sur une conduite reliant directement les 2 ballons qui s'ouvre sous l'action du débit de la pompe ( 8) disposée sur le circuit chauffage, quand l'électrovanne ( 5) s'ouvre l'électrovanne ( 7) se ferme commandé par l'aquastat 6 fait circuler le fluide caloporteur à travers les 2 ballons 1 et 2 et les corps de chauffe ( 12). A titre d'illustration une représentation du dispositif est fournie en figure unique jointe. L'échangeur accumulateur est représenté en 1 La chaudière est représentée en II - En position hiver c'est à dire en fonctionnement du chauffage, avec fourniture de l'eau chaude sanitaire, les vannes 3 et 4 sont en position 3 - fermées L'eau du ballon échangeur accumulateur ne peut communiquer avec l'eau du ballon chaudière 2, qu'à la seule condition que l'électrovanne 5 soit en position ouverte Cette dernière est commandée par ltaquastat 6 branché dans le ballon échangeur accumulateur. L'échangeur accumulateur 1 est composé d'un ballon acier rempli d'eau traversé par un serpentin en cuivre ( 18) dans lequel circule un liquide frigorigène par exemple du type commercialisé sous les désignations: R 12, R 22, ou R 502 ou autres,-en provenance des groupes produisant du froid ( 19). Plus grand est le A plus grande est la différence de température entre la température Tl du liquide frigorigène et la température T 2 de l'eau contenu dans le ballon accumulateur Plus l'échange de calories est important meil sera le rendement, meilleur sera la récupération des calories Pour cela on interdit le passage de l'eau entre le ballon échangeur accumulateur et le ballon chaudière tant qu'un échange de calories et un emmagasinement maxim n'a pas eu lieu. La dimension du serpentin ( 18), diamètre, longueur, traversant le ball échangeur accumulateur est fonction de la puissance de l'installation frigo rifique L'emmagasination des calories se fait par l'intermédiaire de l'eau cbaude contenue dans le ballon échangeur accumulateur, qui doit être de dimension assez grandes et bien isolé pour accumuler le maximum de calories mais ni trop grand, afin que la température de l'eau puisse monter et se maintenir entre 401 C et 60 C suivant la puissance de l'installation frigori fique Lorsque la température n'est pas assez élevée dans le ballon échangeur accumulateur ( 1) entre 40 C et 60 C- selon la puissance de l'installation frigorifique, le chauffage d'un certain nombre de corps de chauffe, ou radiateurs, ou aérothermes ( 12) se fait par l'intermédiaire du ballon chau- dière L'aquastat ( 6) branché dans le ballon échangeur accumulateur agissar sur les électrovannes ( 7 et 5) par l'intermédiaire d'un inverseur bi-polaix l'électrovanne 7 en position ouverte, l'électrovanne 5 en position fermée, pompe-fait circuler l'eau dans les tuyaux 9-10-11 et le corps de chauffe 1 l Bien entendu sousl'influence du débit de la pompe le clapet anti-thermosipf est en position ouverte, cette eau est réchauffée & l'intérieur du ballon chaudière par une source d'énergie soit le fuel, gaz, électricité, ou autr E Cette source d'énergie est commandée par l'aquastat ( 6) et ne la fait fonc- tionner, que dans le cas ou l'eau du ballon échangeur accumulateur n'est p E à température, soit entre 40 C et 60 C selon la puissance frigorifique de l'installation froid -Lorsque cette source d'énergie fonctionne, l'eau du ballon échangeur accumulateur n'entre pas dans le circuit chauffage. L'électrovanne ( 5) étant en position fermée et un clapet antithermosiphon 4 -2508147 empêche l'eau chaude de monter naturellement. La production d'eau sanitaire se fait par l'intermédiaire d'un ballon immergé dans l'eau du ballon chaudière ( 15) Dans le cas ou une production importante d'eau chaude sanitaire est demandée, la température baissant dans le ballon d'eau sanitaire-un aquastat ( 14) commande une source d'énergie, fuel, gaz, électricité ou autres ( 18) pour réchauffer l'eau rapidement ' Dans le mime temps il coupe la pompe ( 8) empêchant l'eau de circuler dans les tuyaux 9-10-11 et le corps de chauffe ( 12) Le débit de la pompe n'aynt plus d'influence sur le clapet anti-thermosiphon ( 13) ce dernier reste fermé. Une priorité absolue est donc donnée à la production d'eau sanitaire. Lorsque l'eau du ballon accumulateur arrive à la température comprise entre 401 C et 601 C suivant la puissance de l'installation frigorifique cette eau qui a été chauffée gratuitement, dans le cas d'un montage en récu- pération de chaleur, rentre et apporte ses calories dans le circuit chauffage. Pour cela c'est l'aquastat ( 6) qui fait actionner par l'intermédiaire d'un inverseur bipolaire les électrovannes 7 et 5: 7 en position fermée 5 en position ouverte. Le clapet anti-thermosiphon ( 16) s'ouvre sous l'influence du débit de la pompe 8 et l'eau circule à l'intérieur du ballon chaudière ( 2) et des tuyaux 9-10-11 et 17 et du corps de chauffe 12 Dans le même temps l'aquastat 8 coupe la source d'énergie gaz, fuel, électricité ou autres ( 19) fonction- nant dans le ballon chaudière ou dans le cas d'une installation frigorifique de faible puissance diminue la puissance de l'énergie fournie par le ballon chaudière Dans la majorité des cas pour une installation frigorifique moyenne la source d'énergie fonctionnant dans le ballon chaudière est coupée ce qui nous donne pendant un certain temps un chauffage et une production d'eau chaude sanitaire gratuire. Lorsque l'eau chaude de l'échangeur accumulateur chaudière se refroidit et descend en dessous de 40 C, l'aquastat ( 6) coupe le ballon accumulateur 1 de l'installation de chauffage en faisant actionner les électrovannes 7 et 5. L'électrovanne 7 en position ouverte, L'électrovanne 5 en position fermée par l'intermédiaire de l'inverseur bipolaire Le débit de lapompe n'ayant plus d'influence sur le clapet anti-thermosiphon ( 16) ce dernier se referme tandis que l'aquastat 46) fait fonctionner la source d'énergie fuel, gaz, électricité ou autres ( 19) dans le ballon chaudière L'eau chaude ne circule seulement qu'à travers le ballon chaudière ( 2) et les tuyaux 9-10-11 et le corps de chauffe ( 12), isolant totalement le ballon échangeur accumulateur ( 1) de l'installation de chauffage De nouveau le ballon échangeur accumulateur reçoit un maximum de calories des groupes moto-compresseurs fournissant du froid par un échange maximum de l'eau de l'échangeur accumulateur ( 1). Cette dernière n'étant pas très chaude nous avons un ^ T assez grand ayant une chute importante de température entre l'entrée et la sortie du gaz frigorigène du ballon échangeur accumulateur. Une fois l'eau du ballon échangeur accumulateur revenue à la température convenue entre 40 'C et 60 'C selon la puissance de l'installation frigori- fique, de nouveau l'eau repart dans le ballon chaudière ( 2) jusqu'à l'abaissement de la température du ballon échangeur accumulateur ( 1) et le cycle recommence de nouveau et ainsi de suite. En position ETE, c'est à dire sans chauffage, la pompe ( 8) est décon- nectée du circuit électrique ainsi que le corps de chauffe ( 12) Le clapet anti-thermosiphon ( 13) se referme n'étant plus sous l'influence du débit de la pompe ainsi, l'eau ne peut plus circuler dans l'installation de chauffage, c'est à dire dans les tuayaux 16-10-9-11 et le corps de chauffe Il suffit d'ouvrir les vannes 3 et 4 et 1 'eau du ballon échangeur circule par l'effet de thermosiphon à l'intérieur du ballon chaudière. Sur la planche unique fournie on a représenté l'énergie extérieure s l'électricité par l'intermédiaire des thermoplongeurs 18 et 19, mais ces derniers peuvent être remplacés par du gaz, fuel ou autres. Dans le cas d'installation o est reçu un apport important de calorie en provenance des groupes moto-compresseurs produisant du froid et un bâtiment assez important à chauffer plusieurs échangeurzaccumulateur chaudi peuvent être montés en série. 6 2508147 Rl EVENDICATIONS 1 Dispositif de chauffage avec production d'eau chaude sanitaire pour un bâtiment dans lequel il y a au moins un circuit de pompe à chaleur, ou un circuit produisant du froid destiné a être installé soit à la place du condenseur d'un circuit de pompe à chaleur, soit placé en série entre les groupes moto-compresseurs produisant du froid et les condenseurs en récupération de calories, caractérisé en ce qu'il est constitué d'un échangeur accumulateur chaudière composé de 2 circuits bien distincts un ballon échangeur accumulateur i et un ballon chaudière 2 reliés entre eux par des moyens ne permettant pas la comm nication de calories en provenance du ou des groupes moto-compresseurs avant d'avoir réalisé un échange et un emmagasinement maximum de calories au niveau du ballon échangeur accumula- teur. 2 Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il est constitué de 2 ballons L'échangeur accumulateur 1 et le Ballon chaudière 2 que le ballon chaudière est superposé au ballon échangeur accumulateur et que le fluide caloporteur ne peut communiquer entre les 2 ballons que sous l'influence d'un aquastat 6 branché à l'intérieur du ballon échangeur accumulateur actionnant deux électrovannes. 3 Dispositif selon les revendications 1 2 caractérisé en ce que dans le cas ou un maximum de calories n'a pas été echangé et accumulé dans le ballon échangeur accumulateur Le chauffage du b Atiment ou la production d'eau chaude sanitaire se fait par l'intermédiaire du ballon chaudière qui a une source d'énergie extérieure électricité, gaz, fuel ou autres. 4 Dispositif selon les revendications 1 à 3 caractérisé quand cas de fourniture d'eau chaude sanitaire et l'arrêt du chauffage dans le corps de chauffe 12 les moyens de communication entre les 2 ballons sont deux conduites reliant directement le ballon échangeur accumulateur et le ballon chaudière dont l'ouverture est assurée par 2 vannes manuelles 4 et 5 de manière à assurer une circulation en thermosiphon. 5 Dispositif selon les revendications 1 à 4 caractérisé quand cas de fourniture d'eau chaude sanitaire seul l'arrêt du chauffage dans le corps de chauffe 12 se fait par l'arrêt de la pompe 8 qui a un effet sur le clapet anti-thermosiphon 13 se fermant empéchant ainsi l'eau de circuler en thermo- siphon. 6 Dispositif selon les revendications i à 5 caractérisé en ce que les moyens de communication en position chauffage et production eau chaude sanitaire par manque de calories dans le ballon échangeur accumulateur sont constituées par l'électrovanne 7 en position ouverte et par l'électrovanne 5 en position fermée commandé par l'aquastat 6 du ballon échangeur accumulateur ces électrovannes étant disposées en dérivation sur le ballon chaudière -_ 7 2508147 l'électrovanne 5 placée entre le circuit chauffage et le ballon échangeur accumulateur et 11 électrovanne 7 entre le circuit chauffage et le ballon chaudière comportant une source d'énergie extérieure ainsi le fluide caloporteur ne peut se mélanger avec celui circulant dans le ballon chau- dière 2 et le corps de chauffe 12. 7 Dispositif selon les revendications 1 à 6 caractérisé en ce que moyens de communication entre les ballons dans le cas d'un échange et d'u emmagasinement maximum de calories provenant des groupes moto-compresseur sont constitués d'un clapet anti-thermosiphon 16 disposé sur une conduite reliant directement les 2 ballons qui s'ouvre sous l'action d'une pompe 8 disposée sur le circuit chauffage quand l'électrovanne 5 s'ouvre l'électr vanne 7 se ferme commandée par l'aquastat 6 fait circuler le fluide caloporteur à travers les 2 ballons et le corps de chauffe 12.