Brevet FR2500591A1 — publié le 19820827

Le système selon l'invention est caractérisé en ce qu'il associe trois sources de production de chaleur, iont l'énergie solaire, capte par des capteurs à air, le bois ou le charbon brûlés dans une cheminée poële centrale incorporée dans un mur stockant, et une résistance électrique également incorporée dans ce mur, dans un neume systeme de distribution et stockavze de calories constituée par des parois creuses et diffusant la chaleur a la fois par rayonnement et pulsation de l'air chaud dans plusieurs pièces. Selon une autre Caractéristique, la résistance électrique est remplacée par une chaudièr- fuel ou gaz, connectée à un ou plusieurs radiateurs situés dans le stock, ou diffusant directement de l'air pulsé. Le système se distingue des systèmes solaires existants, selon plusieurs caractéristiques .L'utilisation de trois énergies permet de limiter l'usagede l'electriciteen- heure creuse. L'énergie solaire est alors tellement complementaire' de l'électricité, ce qui n'esr pas le cas dans les systèmes bi-énergie (solaire électrique) faisant appel è l'électricité en heure de pointe. l'utilisation du bois comme deuxième source permet de limiter la demande de conbustibles fossiles importes (pétrole ou gaz). Le chauffage est donc largement indépendant des aléas pesant sur l'approvisionnement énergétique. l'utilisation de trois sources d'énergie permet de réduire à un niveau acceptable les contraintes de nanutention liées l'utilisation du bois comme combustible. Le matin en particulier, la maison est chaude sans qu'il y ait de manutention à effectuer. Le bois garde un rôle d'agrément, tout en étant utilisé, ici, avec une grande efficacité. La situation centrale du mur stockant dans la maison permet de récupérer intégralement les pertes par rayonnement du stockage et du système de production de chaleur (ce qui n'est pas le cas avec un stock enterré et une chaufferie indépendante). L'utilisation d'un circuit de distribution commun et peu couteuxles parois-pour les trois sources de production de chaleur permet d'obtenir un système tri-énergie, 1 un coût voisin ou inférieur è celui d'un système classique mono-énerie. Il permet aussi une régulation précise et orogramnee de l'coffre de chaleur (ce qui n'est pas le cas avec les systèmes solaires passifs). l'utilisation des trois sources d'énergie permet enfin une sécurité d'aDprovisionnement totale. En cas de Danne ou greve d'électricité, le chauffage au bois peut fonctionner en circulation naturelle. Une cellule photovoltalque, en option, permet également de faire fonction ner le systeme solaire sans recours a l1électricité du réseau. DESCRIPTION Le procédé selon l'intention associe une surface captant les rayonnements solaires (I), une gaine de transmission (2), un ventilateur (3), régulé par une sonde extérieure (4), un murs stockant de briques ou parpainas(5) un poële ou une cheminée à bois - charbon intégré au mur stockant (6), éventuellement un récupérateur à eau (7) dans le poële ou la cheminée couplé avec un radiateur diffuseur (8), un ou plusieurs ventilateurs de diffusion (9), commandes par thermostat programmation (11), une résistance électrique (10) aussi commandée par thermostat nrogranrnation rîl), gaines de distribution utilisant les éléments de la maçonnerie, murs, planchers, hourdis (12), des bouches de diffusion (13), éventuellement des gaines retour (14), permettant, si souhaité, isolation entre circuit d'air chaud et volume habité. Dans le cas où les capteurs à air sont disposés sur la couverture, des trappes d'accès direct (15) permettent une climatisation naturelle d'été, par aspiration de l'air chaud. FONCTIONNEMENT : VERSION éLECTRIQUE La nuit, la résistance électrique (10) chauffe le mur stockant (8). Elle est enclenchée dès que la température du stock devient trop faible (par exemple - de 400C en hiver, - de 30 C en intersaison). Elle est programmée pour accumuler avant le matin, plusieurs heures d'autonomie. Lorsque le soleil chauffe les capteurs (l), la sonde (4) conmande au ventilateur (3) de pulser 11 air chauffé dans le mur stockant. Pendant la soirée, ou les anres midi froides, la cheminée poële centrale, allumée diffuse également ses calories dans le stock et les parois. La distribution des calories est assurée en base par convection naturelle del'air chauffé par le stock et rayonnement Dlanchers) incorporant les gaines. La régulation est assuree par les ventilateurs accélérant la circulation de l'air lorsque la température dans une pièce donnée est trop faible. La commande des ventilateurs peut etre également décidée par une programmation différenciée (par exemple : circuit jour = rez de chaussée circuit nuit : étage). En fonctionnement solaire, l'air chauffé par les capteurs est pris de préférence à l'extérieur, apr=s pré-chauffage sous la toiture sud. En fonctionnement de nuit, l'air froid entrant dans le stock peut-etre pris en partie à l'extérieur, par le circuit des capteurs. Cet air est alors préchauffé par les pertes thermiques le long de la couverture. Une variante peut prevoir que l'air extrait circule sur la face externe des tôles de capteurs, celle-ci jouant alors le rôle d'échangeur. en réchauffage de l'air neuf. VERSION GAZ Le principe est le même. La chaudière gaz est raccordée au radiateur diffuseur. Elle est enclenchée dès que la température du stock est insuffisante. REVENDICATIONS 1. Système de chauffage combinant trois sources d'énergie dont le soleil,le charbon ou le bois, l'électricité ou le gaz, dans un -mene circuit due distribution et stockage de la chaleur utilisant les parois internes des bâtiments, transmettant t) en base par rayon- nement 2) de façon rnsul eDar convectionnaturelle ou forcée de-l'air chaud, à commande manuelle ou automatique. 2.Systeme selon la revendication I, utilisant une programmation- régulation autonatique de la pulsation d'air chaud dans les pièces, par mise en route d'un ou plusieurs ventilateurs et/ou vannes électriques, en fonction de la température intérieure, extérieure (thermostat) et de l'heure donnée par une horloge. 3. Systemeselon la revendication 1, où le-s capteur3, enl'absence de flux solaire , sont utilisés comme échangeurs dans une ventilation double flux. L'air extrait circule alors sur la façe extérieure de la surface captante, l'air frais sur la façe intérieure. 4. Système selon la revendication 1, où la pulsation force de l'air dans les capteurs solaires- et le stock utilise l'énergie électrique produite par cellule photovoltaique jouant à la fois un rôle moteur et régulateur.