Brevet FR2506431A3 — publié le 19821126

FR 2506431 A3 19821126 FR 8110307 A 19810519 Cheminóe-chaudière peur chauffage central mixte (eau-air) à feu ouvert tous combustibles.- Elle chauffe la pièce eù l'en l'a installée également par rayonnement direct et peut fournir de l'eau chaude peur les beseins domestiques Cette chaudière se place dans une cheminée classique. les figures jointes donnent un exemple de réalisation d'un appareil conforme à l'invention; elles sent schématisées denc nen exclusives de variantes restant dans l'esprit de l'invention. La fig.I est une sue en ceupe de profil d'un appareil qui est installé dans une cheminée (I); la fig 2 une vue de face. Le medèle représenté comperte un réservokr d'eau en deux parties l'une (2H) est herizentale et sa partie supérieure sert de plaque de feyer, le combustible, le plus souvent des buches est pesé dessus.- La deuxième partie (2V) est verticale et sert de fond de cheminée.- (2H) et (2V) cemmuniquent par des tubulures (7).- (2V) cemperte, dans sa partie inférieure et coté feyer, une chambre (4) ouverte du coté foyer mais étanche du c@té reservoir. Dans cette chambre (4) sent des tuyauteries (5) qui par suite de l'effet du tirage inversé, amènerent les gaz venantsdu foyer, dans une chambre de pe@t-combustion placée en desseus du réservoir (2H,) (6)- L'estrémité des tubes (5) est généralement herizentale et sea orifices de meindre dimensien afin de prevequer un effet chalumeau. Dans la chambre (6) et en desseus du rézervoir d'eau (2H) est un réservoir eu passe l'air qui sera récheuffé là avant de partir dans le réseau d'utilisation n air-chaud"- Comme peur liteau, ce réservoir est en deux parties (3H) horizontale dans la chambre (6) et une partie verticale (3V) qui est centre (2V) à qui il emprunte des calories et généralement sur le coté de celui-ci,(fig.2). L'entrée de l'air se fait par (10) et sa sortie par (8). Le circuit des gaz chauds venants du foyer est dlnc le suivant A la sertie des tubes (5) ils finissent de brûler, passent entre (2H) et (3H) centeurnent (3H) peur lécher sa face inférieure et se dirigent vers le cenduit de la cheminée en passant entre (2V) et le fgnd de la cheminée. L'eau chaude sert de (2V) en (8) et à la fin du circuit d'utilisation revient dans (2H) par (II). Il peut exister des versions tout air ou teut eau eu mixtes comme le modèle dessiné et qui est le type le plus fréquent L'adaptation pour d'autres combustibles est sans difficultés. R E V E N D I C A T I O N S 10 Chaudière-cheminée peur chauffage central à eau, ou à air, ou mixte, tous combustibles.- Elle est caractérisée par le fait que le réservoir d'eau et le réservoir d'air, sont faits de deux parties communicantes, l'une horizontale, l'autre verticale; la sertie supérieure du bac d'eau horizontal servant de plaque de foyer. 2 - Chaudibre selon la revendication NOI caractérisée parle fait que fonctionnant en tirage inversé, les gaz provenents du foyer passent dans une chambre de pest-cembustion située sous la partie horizontale du réservoir d'eau et contournant le bac d'air dans Sa partie horizontale qui se trouve en dessous du réservoir d@ @u d'eau puis,passent entre le fond du réservoir d'eau vertical et le fend de la cheminée avant d'etre évacué@s dans le canon de la chemin@ née 3 - Chaudière selon la revendication N I caractérisée par le fait que l'orifice de sortie dans la chambre de pestcembustion des tubes amenants les gaz du foyer est plus petit que l'erifice d'entrée afin de produire un effet chalumeau