Brevet FR2492439A3 — publié le 19820423

FR 2492439 A3 19820423 FR 8022969 A 19801022 DESCRIPTION Poste de transformation MT/BT de moins de 6 m2 en construction traditionnelle ou semi-préfabriquée. Ce poste est destiné à être construit pour la distribution publique de l'énergie dlectrique. Depuis la nouvelle réglementation les constructions à caractère industriel de 6 m2 ou plus doivent faire l'objet de l'obtention d'un permis de construire, ce qui entraîne des démarches administratives longues et l'obligation de passer par un architecte. De ce fait la construction traditionnelle des postes de transformation de 250 à 630 KVA a été abandonne au profit de postes préfabriqués en usine. Ainsi depuis un an, les postes préfabriqués en béton armg monolithe de moins de 6 m2 ont été de plus en plus adoptés. Les postes métalliques sont souvent refuses pour une question d'esthétique. Les postes de transformation préfabriqués en béton ar e monolithé dans la version de moins de 6 m2 permettent un équipement comprenant: 1 arrive MT avec cellule au pas de 700, 1 transformateur de 630 KVA maximum et un tableau de distribution de 800 ampères à 4 départs. Ceci est possible notamment par le fait de la faible épaisseur des murs en effet la norme C 11 200 prdvoit pour ce type de construction une épaisseur de parois de 8 cm. Les inconvznients des postes monolithes sont de 3 sortes: 10) Les usines sortant ces postes monoblocs entièrement équipés sont peu nombreuses et souvent à plusieurs centaines de kilomètres de l'emplacement définitif. Le transport en est malais car c'est une masse encombrante et pesant environ 14 tonnes, or les accès à proximité des lieux d'installation sont quelquefois non achevés ou trop étroits. Le transport est coûteux. 2 ) L'installation de tels postes pose des problbmes lorsqu'ils sont déposés sur des terrains ou sols non stabilisés. En effet ce type de postes reposent seulement sur une plateforme aménagée. ( Dnns le cas d'un poste ae construction traditionnelle on prolonge les fondations autant qu'il est nécessaire pour une bonne stabilit4.) Aussi il est souhaitable de trouver une solution permettant un équipement analogue et même si possible avec l'installation d'un tableau de 1200 A avec 8 sparts et pouvant comme par le passé être construit de façon traditionnelle ou semi-préfabriquée. La solution proposée par m@i-même consiste en un poste de transformation MT/ST avec équipement comprenant: 1 alimentation en antenne par cellule classique au pas de 700 aveo possibilité ultérieurement de recevoir un équipement avec alimentation en boucle par l'emploi de cellules PY à encombrement réduit et d'un tableau BT 800 A à 4 départs avec possibilité d.'un tableau 1200 A à 6 ou 8 départs équipés. L'originalité cons-iste en fait dans la façon de di- poser le matériel à l'intérieur du poste et de prévoir en face du tableau MT une porte double permettant de par sa faible épaisseur de gagner les quelques centimètres nscessaires au respect des cotes de sécurité ( Om 80 de dégagement devant les façades des appareils et Om 10 entre les cellules MT à isolement dans l'air et les parois de la maçonnerie.) En variante: Même type de -poste, construction traditionnelle mais disposition différente de l'appareillage: les murs forment un décrochement qui permet d'envelopper au plus près l'appareillage en gardant toujours une surface au sol de moins de 6m2 et en respectant les cotes de sécurité. Les dessins sont représentés par 9 planches: Planche 1/9 Poste de moins de 6m2 en construction. traditionnelle avec équipement comprenant: 1 cellule MT " arrivée protection " à isplement dans l'air, au pas de 700 marque CEM, repère A 1 transformateur d'une puissance de 630 KVA repère B 1 tableau TUR 4. 800, à 4 départs, repère C avec possi- bilité dlinstaller un tableau TUR 8. 1200 à 8 départs dont seulement 6 utilisables dans cette version, repère u bis marque MAEC. Planche 2/9 Même description que planche 1/9 mais avec cellules "arrivées" plus une cellule protection type Pi encombrement réduit , isolement 8 l'hexafluorure de souffre, repère A bis, la reste du poste ast inchangé par rapport à la plan ahe 1/9, mais le tableau TU 8. 1200 peut être équipé de 8 départs, repère C bis. Planche 3/9 Coupe YY de le planche 1/9 permettant une meilleure com préhe@sion Planche 4/9 Coupe 2Z de la planche 1/9 pour une meilleure compréhen pion. Planche 5/9 M8me description que la planche 1/9, mais le poste est en construction semi-préfabriquée. Le tableau TUB 8. 1200 peut être équipé de ses 8 départs, repère C bis. Planche 6/9 Mme description que la planche 2/9, mais en construc tion $semi-préfabriquée. Planche 7/9 Même description que la planche 1/9, mais en construc tion traditionnelle à murs décalés, seul le tableau T 4. 800 repère C, peut être installé. Planche 8/9 Même description que la planche 2/9, mais en construc tion traditionnelle à murs décalés, seul le tableau T 4. 800 repère C peut être installé. Planche 9/9 Pigure 9 Schéma correspondant aux planches 1/9, 9/9, 7/9 ligure 10 Schéma correspondant aux planches 2/9, 6/9, 8/9 Pour mémoire cotes de sécurité à respecter: cote d = omlO avec l'emploi d'une cellule MT à isolement dans l'air cote c = dégagement devant l'appareillage A, A bis, C C bis = Om80 Vérifions pour chaque type de poste que la surface au sol est inférieure à 6 m2 et que les cotes de sécurité sont respectées sur toute la largeur de la façade des appareillages, repères: A, Abis, C et C bis. Dans la solution de base Figure 1; le poste est cons truit en maçonnerie traditionnelle, socle en béton, murs en parpaings de 15 cm, piliers d'angle en béton armé, toiture en béton armé, porte à aouble battant. 'Surface au sol: . cote a x cote b = 2,86 x 2, 09 = 5. m2 98, les cotes intérieures sont donc: L; cote a - ( 2 x cote g ) = 2, 86 - ( 2 x O, 15 ) = 2m,56 1: cote b - ( cote g + épaisseur de D ) = 2, 09 - ( 0,15 +Q,02) égale lm,92 , nous réservons une aistance de Om,95 cote f pour la mise en place du transformateur repère B qui peut être de différentes marques. Calculons la cote c qui est égale à la largeur intéri- eure lm,92 moins cote d = Om, 10, moins l'épaisseur de la cellule MT, cote e qui est de lm soit pour la cote c lm,92 - ( Om, 10 + lm ) = Om,82 le dessin à l'échelle de la figure 1 montre clairement que le tableau repère C est bien dégagé sur toute sa largeur qui est de Om,58, par contre la ligne x nous montre que dans le cas d'un tableau BT TUR 8.1200, la partie gauche n'a pas le dégagement voulu aussi les 2 départs BT du côté gauche du tableau sont-ils condamnés. ligure 2 Il s'agit du même poste mais équipé de 3 cellules PY repère A bis, pas de cote d le poste gtant à iso- lement hexafluorure de souf#re,. il peut être accolé à une paroi. Calculons la cote c soit 1, 92m moins l'épaisseur cote e du tableau MT, repère A bis qui est de 0, 772m c = 1,92 - 0, 772 = 1, 148m Vérifions que le dégagement repéré par la ligne x de la façade du tableau MT, repère A bis est suffisant: Longueur intérieure = 2, 56m moins cote f 0, 95m et moins longueur poste MT cote h 1, 15m il reste de libre à droite du poste 2, 56 - ( 0, 95 + 1, 15 ) = 0, 46m, cette distance est supérieure à l'épaisseur du tableau BT repère C bis cote i qui est de 0, 456m. Pigure 5 et 6 Poste semi-préfabriqué comprenant un socle en béton coulé sur place, les murs sont constitués de plaques préfabriquées de 6cm d'épaisseur cote g, avec piliers d'angles également préiabriqués en usine, toiture en béton armé et une porte à double battant. Surface au sol = cote a x cote b = 2, 75 x 2, 17 = 5, 97m2 les cotes intérieures sQnt donc: longueur: cote a - ( Z x g') = 2, 75-(2 x 0, 095 ) = 2, 56m@ largeur: cote b - ( cote g' + épaisseur de D ) - 2, 17 - (O, 095 + 0, 02 ) = 2, 055m Ces dimensions intérieures sont égales ou supérieures au poste de la figure 1, donc les cotes de sécurité sont également respectées. 11 reste à vérifier aans la figure 5 que la ligne @ passe bien devant le tableau MT repère A Calculons la cote k k = b - (g' + j ) = 2, 17m - (0, 095 + 0, 14 ) = 1, 935c Calculons la cote 1 1 = k - largeur du tableau BT repère C bis soit 0, 83m s 1, 935m - O, 83 = 1, 105m; la ligne x passe donc devant le tableau MT puisque d + épaisseur de A ( cote e ) = 0, 10 + ls 1, IOm Pigure 7/ Ce poste est construit en maçonnerie traditionnelle, socle en béton, murs en parpaings de 15cm, piliers d'angles en béton armé, toiture en béton armé, porte à un battant. Surface au sol= ( cote b x cote o) + cote n x cote m + co 2 (2, 66 x 0, 92) + 1,72 x 1,85 + 2, 26 2 égale 5, 98 m2 Vérifions la cote c cote c = cote b - ( g + d + e + i + g ) soit 2, 66 - ( 0, + 0, 10 + 1 + O, 456+0, 15) = O, 804m Figure 8 Il s'agit au meme poste que figure 7 mais équipé de j cellules PY repères A bis, pas de cote d le poste étant à: isolement d'hexafluorure ue soufre il peut être accol à une paroi. La cote c est obligatoirement bonne la profondeur du tableau MT étant inférieure. Vérifions la place disponible pour le tableau, repère u cote o - ( 2 x g ) = 0, 92 - ( 2 x 0, 15 ) = 0, 62m le tableau BT repère C lait 0,58m de large Ces postes peuvent etre construits par des entreprises de maçonnerie locales et équipés par les entreprises d'électricité exécutant aes travaux pour le compte des Synaicats intercommunaux d'électricite et egalement pour Electricité de France. Ces postes ae transIormation sont aestinés à la distri- bution publique a'electricité et sont réalisés soit au cours d'un rentorcement electrique d'un bourg ou d'un quartier, soit au cours d'une extension de reseau, par exemple un nouveau lotissement. REVENDICATIONS 1) Poste de transformation MT/BT de moins de 6m2 de surface au sol construit de façon traditionnelle pouvant recevoir un transformateur d 'une puissance maximum de 630 KVA avec: une alimentation MT en antenne comprentlnt une cellule " arrivée protection n à isolement dans l'air, du type courant au pas de 700, il y a possibilité d'installer en cas de besoin une ali- mentation MT en boucle comprenant 2 cellules " arrivée " et une cellule " protection de transformateur " du type PY à encom broient réduit. En outre l'équipement du poste est complété par un transformateur de 630 KVA maximum et d'un tableau TUB 4. 800 ou TUR 8. 1200 équipé de 6 ou 8 départs. La construction est réalisée pour le socle en béton, les parois en parpaings de 15cm avec piliers d'angles en béton armg et toiture en béton armé. 2) Le poste de transformation MT/BT selon la revendication 1 est caractérisé par des dimensions judicieusement choisies, cote a = 2, 86m cote b = 2, 09m, à quelques centimètres près, par une certaine disposition des appareillages à l'intérieur du bâtiment et par le fait essentiel de disposer une porte à double battant, repère D, juste en face de la cellule MT, repère A ce qui permet de gagner les quelques centimètres nécessaires au respect des cotes de sécurit. 3) te poste selon la revendication 2 est caractérisé par des murs formant un décrochement qui permet d'envelopper au plus près l'appareillage disposé de façon à respecter les cotes de sécurité. 4) le poste de transformation MT/BT selon la revendication 1 est caractérisé par les mêmes dispositions mais construit en semi-préfabriqué avec socle en béton, murs et piliers en prd- rabique, toiture en béton armé et dont les cotes sont: a = 2, 75 b = 2, 17m à quelques centimètres près. Les cotes indiques dans l'exposé peuvent varier. de quelques centimètres afin d'être adaptées aux dimensions des appareillages qui peuvent légèrement varier suivant les fabricants, tout en respectant les éléments essentiels décrite ci-dessus soit: disposition des appareillages, pote en face ae la cellule MT ou murs décalés.