Brevet FR2476279A1 — publié le 19810821

DESCRIPTIONS TI Système dynamique de CAPTATION, de REPAION et de RESULATION des flux thermiques ordinaires. Dans une pièce donnée et quel que soit le mode de cheuffage, la chaleur s'accumule dans les parties hautes, perdant ainsi par conduction principalement et extraction direct. une partie du rle essentiel qu'elle a à jouer, celle de "Tampon" thermique. Ainsi les calories produites par les généreteurs (mSme s'ils sont situés près du sol) ne font que PASSER (défiler) du bas vers le haut où elles sont de toute façon perdues pour le confort de l'utilisateur. La La couche chaude sur laquelle on s'ap- puie pour avoir des couches thermiques moyennes acceptebles est en fait perméable (pertes par CONDUCTION). Ce défaut, générateur de demande d'énergie, est du à l'état statique des couches ther tuniques. De la mise en mouvement (Convection dynamique) des flux selon le système, objet de l'invention, résulte la diminution importante des pertes par CONDUCTION (économies d'énergie). La rotation des flux thermiques permet en outre d'avoir une évacuation suffisante au renouvellement de l'air, mais non excessive. Ces deux conditions éliminant la majeure partie des PERTES thermiques, l'intérêt du présent système qui n'emploie que deux turbines de faible puissance (proportionnées à la grandeur de la pièce), apparait clairement. Cette invention n'est pas sans rappeler (dans son esprit même) celle de la pompe à chaleur : l'emploi judicieux d'un système auxiliaire dans un mode de production ou un état connu peut permettre l'amélioration substantielle (rendement) de celui ci. D'autre part, le brassage doux de l'air a un effet biologique bienfaisant sur l'organisme vivant, recréant les conditions climatiques idéales du bien-etre. L'égalisation en tous points du local des températures est aussi un point important pour le confort des occupants. Le dessin fait apparaitre la disposition des flux. DESCRIPTIONS (suites Le système, objet de l'invention, comporte un CAPTEUR 1 des couches chaudes supérieures placé en haut de la pièce (sa puissance est-fonction de la hauteur et de la dimension de celle-ci). La turbine 2 de ce CAPTEUR dirige le flux d'air chaud vers le bas et contre la portion de mur pilote (dégagé d'objet et d'ouverture) suffisamment isolé. Ce flux est repris par l'attraction de la turbine 3 du REPARTITEUR 4. - La répartition du flux se fait par des volets de répartition 5. Ces flux dynamiques 6 repoussent le courant d'air frais descendant 7 se mêlent à lui et l'ensemble remonte (convection naturelle et mécanique). Le RéGULATEUR 8, placé au point le plus haut de la pièce et disposé par rapport au capteur dans la plus grande longueur possible, régule les pressions, les entrées et les sorties d'air. Il est basé sur le principe thermique suivant Par deux trous, situés l'un au dessous de l'autre, faisant communiquer deux ambiances différentes, le trou supérieur laissera passer plus d'air chaud vers le milieu froid et le trou inférieur-plus d1air froid vers le milieu chaud. Dans ce REGULATEUR la séparation des deux trous est une surface métallique à double cintrage (en S) fixée sur un pivot horizontal. Les brusques pressions de l'air par la ferce quelles appliquent ;ur les parties cintrées, freinent les entrées ou sorties intempestives, régulant ainsi la pression intdrieure de façon constante. En outre cette disposition facilite l'écoulement de l'air frais et l'échappement de l'air chaud. Une partie de l'air recyclé s'échappe ainsi et permet l'en trée d'air neuf par ce REGULATEUR. La séparation des flux (Euacuation et Recyclage) est due à la convection naturelle pour la première et mécanique pour l'autre. DESCRIPTIONS (suite) Les puissances des turbines du CAPTEUR et du REPARTITEUR peuvent se moduler par un variateur électrique en fonction de la hauteur, du volume de la pièce et de la proportion de rejet admission / recyclage désiré. Le système, objet de l'invention peut Outre utilisé dans tous les cas ou n'existe pas déjà un système d'évacuation mécanique (V.M.C.). Il est particulièrement intéressant pour les pièces hautes et les plafonds chauffants, mais aussi en cas d'installation par réseau de gaines haut (combles). Il permet ainsi de répartir les flux en partie basse lorsque la disposition des pièces ne peut le permettre. D'autre part différents additifs peuvent se monter dans le REPARTITEUR : Distributeur d'arômes, générateur d'ozone, humidificateur etc ... et l'appareil pourrait également être utilisé en Ventilo-Convecteur (Producteur de chaleur) par la simple adjonction d'une Résistance électrique. En outre le CAPTEUR utilisé seul en été fonctionne en VEntilateur doux. L'usage peut en etre recommandé aux fins d'économies de l'énergie et de l'amélioration du bien titre. REVENDICATION5 1- Système d'équilibrage des flux thermiques par captage des couches supérieures et répartition uniforme de ces flux. Le système comporte un CAPTEUR 1 des couches supérieures chaudes, un REPARTITEUR 4 des flux au niveau inférieur et un Régulateur 8 des entrées et sorties d'air. Il est caractérisé par le fait qu'il comporte une disposition des turbinas permettant la suppréssion d'un conduit d'air. I1 est toutefois nécessaire que ltespace antre le capteur et le répare teur soit libre de tout objet. 2 Système selon la revendication i, caractérisé par le fait que le régulatuer mécanique placé à l'opposé du drainage aérothermique contrôle automatiquement, du fait des différences de dépressions dûes aux variations de vitesse des turbines (asservissement par variateur) les entrées et sorties d'air. Les rapports évacuation/ Admission / Recyclage sont de ce fait réglés sur les besoins bio-climatiques des habitants. 3- Système selon la revendication 1 caractérisé par le fait qu'on peut lui adjoindra des éléments de confort tels que Diffuseur d'armes, générateur d'ozone, humidificateur ou mSme résistance électrique pour chauffage, incorporé au système.