Brevet FR2476278A1 — publié le 19810821

: 24-76275 La présente invention est relative aux installa- tions de chauffage et se rapporte plus particulièrement à des installations de chauffage central dont les radia- teurs sont munis de thermostats. On connaît des installations de chauffage central qui comportent outre un thermostat central de commande du régime de la chaudière, des thermostats supplémentai- res associés à chaque radiateur ou à un radiateur de cha- cune des pièces du local à chauffer et qui est destiné à permettre le réglage de la température à une valeur dési- rée. De telles installations, bien qu'elles constituent un progrès considérable vis à vis des installations sans thermostat, présentent un certain nombre d'inconvénients. L'action sur le thermostat central n'est pas sélec- tive car elle modifie en bloc la plage de fonctionnement de la chaudière sans tenir compte du fait que la variation de température dans les diverses pièces à chauffer ne doit pas nécessairement être la même. L'action sur les thermostats individuels, associés aux radiateurs assouplit l'utilisation du thermostat cen- tral. Cependant, pour modifier la température de toutes les pièces d'un appartement, l'utilisateur doit répéter l'opération de réglage autant de fois que l'installation comporte de radiateur. Cette opération devient fastidieuse lorsqu'il y a lieu de l'effectuer plusieurs fois au cours d'une même journée, dans le but, par exemple, d'éviter de trop chauf- fer son logement pendant les heures de la journée auxquel- les les occupants du logement sont absents. Par ailleurs, dans des logements qui restent inoc- cupés durant des périodes prolongées, par exemple, dans des résidences secondaires o l'on souhaite maintenir une température minimale, mais suffisante.pour éviter le gel des canalisations,-il est fortement souhaitable de dispo- ser d'un moyen simple qui permette de placer l'installa- - 2t4762téA tion de chauffage dans un état tel qu'elle fournisse la quantité de chaleur juste suffisante pour que la tem- pérature dans le logement s'établisse à un minimum prédé- terminé. Dans les installations récentes, l'utilisation des thermostats électroniques est de plus en plus répan- due. La Demanderesse a mis au point un thermostat électronique d'un type particulier, dont la caractéris- tique essentielle est qu'il peut être commandé à distan- ce par des signaux impulsionnels tirés par exemple du secteur. Un tel thermostat est décrit dans la demande de brevet déposée ce jour par la Demanderesse et intitu- lée " Thermostat électronique perfectionné ". Ce thermostat comprenant des moyens de comman- de automatique du réglage de la température de consigne, se prête particulièrement bien à la commande à distance. L'invention vise donc à créer un dispositif de programmation à distance d'une installation de chauf- fage central comprenant des radiateurs auxquels sont as-. sociés des thermostats à commande automatique- de la tem- pérature de consigne qui permette de fixer de façon sim- ple et en un'très petit-nombre de manipulations le régi- me de fonctionnement de chaque radiateur. L'invention vise également à créer un tel dis- positif de programmation pour installation à convecteurs électriques qui permette d'assurer un délestage de l'ins- tallation en cas de surcharge et un relestage dès que la surcharge disparaît. Elle a donc pour objet un dispositif de pro- grammation à distance d'une installation de chauffage cen- tral comprenant des radiateurs auxquels sont associés des thermostats à commande automatique de la température de consigne, caractérisé en ce qu'il comporte une horloge à cycle prédéterminé destinéeà émettre des signaux de comman- de à au moins deux régimes de fonctionnement des thermos- tats pendant des intervalles de temps prédéterminés dudit cycle et au moins un circuit logique de programmation de la température de fonctionnement des thermostats en fonc- tion de l'évolution des signaux de commande délivrés par ladite horloge. D'autres caractéristiques de l'invention ap- paraîtront au cours de la description qui va suivre. Aux dessins annexés,-donnés uniquement à ti- tre d'exemple: - la Fig.1 est un schéma synoptique du pro- grammateur pour l'installation de chauffage à convecteurs électriques suivant l'invention; - la Fig.2 est un schéma électrique détaillé du dispositif de mesure d'intensité qui fait partie du programmateur de la Fig.1; - la Fig.2a montre une variante d'un détail du circuit de la Fig.2; - la Fig.3 est un schéma électrique du circuit de remise à zéro lors de la mise sous tension de l'ins- tallation; - la Fig.4 est un schéma électrique du regis- tre à décalage bidirectionnel du programmateur de la Fig.1; - la Fig.5 est un schéma électrique du cir- cuit d'alimentation et d'horloge à 50 Hz entrant dans la construction du programmateur de l'invention; - la Fig.6 est un schéma d'une horloge de pro- grammation; - la Fig.7 est un schéma électrique du circuit d'horloge de délestage et de relestage; - la Fig.8 est un circuit logique de commande du registre de la Fig.4; - la Fig.9- est un schéma d'un circuit logique de programmation de zone entrant dans'la construction du programmateur suivant l'invention; et - la Fig.10 est un schéma électrique du circuit de commande " Hors-gel " du programmateur suivant 1'inven- tion. Le programmateur représenté à la Fig.l sous forme de schéma synoptique comporte un circuit 1 de mesure de l'intensité du courant débité par l'installation et de commande du délestage et de relestage de celle-ci. Le circuit 1 est connecté à un circuit logi- que 2 dont une sortie est connectée à une première entrée So d'un registre à décalage bidirectionnel 3. Une autre sortie du circuit logique 2 est con- nectée à une entrée S1 du registre 3 ainsi qu'à une entrée d'un circuit 4 d'horloge de délestage et relestage. Une sortie de ce circuit 4 est connectée à une entrée CP du registre 3, tandis qu'une autre de ses sorties est connectée à un circuit 5 de commande " Hors-gel " dont le rôle sera expliqué par la suite. Le circuit 5 de commande " Hors-gel Il qui est connecté à un commutateur 6 de commande à distance compor- te une sortie connectée à une entrée du registre à décala- ge 3 et une sortie qui est connectée à des entrées corres- pondantes de circuitslogiquesde programmation 7a à 7h des- tinés à la programmation de la température d'un nombre correspondant de zonesdont il y a lieu de régler le chauf- fage. Chacun des circuits logiques de programmation comporte en outre une entrée connectée à une sortie cor- respondante du registre à décalage 3. Les circuits logiques de programmation 7a à 7h sont interconnectés entre eux de manière à pouvoir êtrE commutés d'un régime de fonctionnement de jour à un ré- gime de fonctionnement de nuit et inversement. Enfin, chacun des circuits logiques 7a à 7h comporte une sortie par laquelle il est connecté à une borne de sortie 8a à 8h correspondante au moyen de laquell Le a 742627I il est destiné à être connecté à un thermostat non repré- senté, associé à un convecteur placé dans une zone dont il s'agit d'assurer le chauffage. Aux entrées de commutation entre le régime de jour et le régime de nuit des circuits logiques de pro- grammation 7a à 7h est connectée une horloge de programma- tion 9 qui sera décrite par la suite. Le circuit représenté à la Fig.1 comporte un circuit 10 d'alimentation et de mise en forme d'un signal à la fréquence du secteur destiné à commander l'horloge 4 de relestage et de délestage ainsi qu'un circuit 11 de remise à zéro lors de la mise sous tension dont la sortie est connectée aux entrées de remise à zéro des circuits 2 et 4. Le circuit 1 de mesure de l'intensité est re- présenté en détail à la Fig.2. Ce circuit mesurant l'intensité à la sortie du disjoncteur D du secteur d'alimentation de l'installa- tion comprend un transformateur d'intensité 12 connecté aux bornes d'un pont redresseur 13 à double alternance, un ampéremètre 14 pouvant être intercalé en série entre la sortie du transformateur d'intensité 12 et le pont 13. Aux bornes de sortie du pont 13 est connectée une résistance 15 dont une des bornes est connectée à l'en- trée de deux amplificateurs indépendants 16 et 17 à gain réglable constitués respectivement d'un transistor 18, 19 dont la base est connectée à-la résistance 15 par l'in- termédiaire d'une résistance 20, 21. L'émetteur du transistor 18 est connecté à la tension d'alimentation de + 12 volts par- 1' inter- médiaire d'une résistance variable 22, tandis que son collecteur est connecté à la masse par l'intermédiaire d'une résistance 23. De la même manière, l'émetteur du transistor 19 est connecté à la tension d'alimentation par l'inter- médiaire d'une résistance variable 24 tandis que son 0 24782Y#> 6 - collecteurest connecté à la masse par l'intermédiaire d'une résistance 25. Le collecteur du transistor 18 est en outre con- necté à une borne d'un condensateur 26 et par l'in- termédiaire d'une diode 27 et d'une résistance 28 en sé- rie. Le condensateur de filtrage 26 est connecté à la masse en parallèle avec une résistance 29 et sa borne op- posée à la masse est connectée à un basculeur de Schmitt de détection du niveau de délestage de l'installation. La sortie du basculeur 30 constitue la sortie de commande de délestage et elle est en outre connectée à une diode électroluminescente 31 commandée par des circuits intégrés 32 et 33 et destinée à signaler le 'seuil de délestage de l'installation pour faciliter le réglage de ce seuil. Selon la variante de la Fig.2a, le potentiomètre 22 est connecté à un contact fixe d'un commutateur 18a à deux positions destiné à être commandé à distance par des signaux provenant du réseau, le contact mobile du commuta- teur étant connecté à l'émetteur du transistor 18. Une ré-_ sistance fixe 22a d'établissement d'un seuil de délestage inférieur au seuil de délestage réglé par le potentiomè- tre 22 est connectée entre la tension d'alimentation con- tinue et l'autre contact fixe du commutateur 18a. On dispose ainsi de la possibilité d'assurer une commande à distance du seuil de délestage de l'instal- lation. L'administration qui fournit l'électricité peut ainsi en cas d'excès de consommation dans un secteur dé- terminé envoyer un signal de commande de délestage momen- tané. 24t7 627Q La voie ainsi formée constitue une voie de ré- glage du niveau de délestage. D'une manière analogue, une voie de réglage du niveau de relestage comporte outre le transistor 19, une diode 34 au moyen de laquelle le collecteur du transistor 19 est connecté à une borne d'un condensateur de mémorisation 35 dont l'autre borne est connectée à la masse en parallèle avec un potentiomètre 36 et une résistance 37 en série assurant le réglage dela mémorisation de l'intensité de crête. Un basculeur de Schmitt 38, connecté à la borne du condensateur 35 opposée à la masse assure selon son niveau de sortie l'or- dre de relestage ou non. L'état de la voie de réglage du niveau de relestage est signalé par une diode électro- luminescente 39 connectée à la sortie du basculeur 38 en série avec un circuit intégré 40. Les couleurs des diodes électroluminescentes 31 et 39 sont différentes de façon à indiquer clairement la situation en délestage ou en relestage de l'installa- tion. 2n Le circuit qui vient d'être décrit est un cir- cuit associé à une alimentation monophasée. On comprendra cependant qu'il est aisé de concevoir un circuit analogue pour une alimentation triphasée, auquel cas il convient d'associer un transformateur d'intensité ainsi qu'un pont redresseur à chaque phase et de connecter ensemble les sor- ties des ponts redresseurs, l'intensité prise en compte étant celle de la phase dont la valeur est la plus élevée. Sur le Fig.3, on a représenté le schéma du cir- cuit de remise à zéro du circuit d'horloge 4 et du circuit logique 2 de commande des registres lors de la mise sous tension de l'installation. Ce circuit comporte principale- ment un condensateur 42 connecté entre l'alimentation con- tinue et la masse en série avec une résistance 43. Ces - 242627é deux composants présentent une constante de temps RC et leur point de jonction est connecté à un basculeur de Schmitt 44 par l'intermédiaire d'une résistance 45. La sortie du basculeur de Schmitt 44 est connecté aux entrées de remise à zéro du circuit logique 2 et du circuit d'hôr- loge 4 (Fig.1). Sur la Fig.4, on a représenté plus en détail le registre à-décalage bidirectionnel 3 qui fait partie du programmateur délesteur de la Fig.l. Dans le mode de réalisation représenté, ce re- gistre est constitué de deux registres à quatre bits 46 et 47 connectés chacun en parallèle au circuit de comman- de Hors-gel 5, les entrées So et Si du registre 3 étant des entrées communes des deux registres 46 et 47.- Chacun des registres comporte quatre sorties 48 à 51 et 52 à respectivement. Le circuit 10 d'alimentation et de mise en forme de signaux du secteur est représenté à la Fig.5. Ce circuit comporte un transformateur abais- seur de tension 56 aux bornes du secondaire duquel est connecté un pont redresseur à double alternance 57, à la sortie duquel est connecté un condensateur de filtrage 58, un circuit régulateur de tension 59 étant connecté entre le point de jonction du redresseur 57 et du con- densateur 58 et un autre condensateur 60. La sortie 61 de cette première partie du circuit de la Fig.5 constitue la sortie qui fournit la tension continue d'alimentation à l'ensemble du circuit. Le circuit de la Fig.5 comporte en outre une partie de mise en forme des signaux du secteur pour cons- tituer une horloge à la fréquence dudit secteur, à 50 Hz 2"ê76278 dans le présent exemple. Ce circuit comprend une diode 62 connectée à un point de jonction du pont 57 et du secon- daire du transformateur 56, la cathode de cette diode étant connectée à un pont diviseur formé de résistances - 63 et 64. Une diode Zener 65 est connectée en parallèle sur la résistance 64 et le point de jonction de cette dernière et de la diode Zener opposé à la masse est connecté à l'entrée d'un circuit intégré 66 de mise en forme du signal constitué par l'alternance du secteur que laisse passer la diode 62 et qui est ensuite d6crêtée par la diode Zener 65. La sortie 67 du circuit 66 cons- titue la sortie d'alimentation en signaux d'horloge à 50 Hz de l'ensemble de l'installation. Sur la Fig.6, on a représenté une horloge de programmation à deux zones qui porte le numéro de réfé- rence 9 sur le schéma de la Fig.l. L'horloge de programmation 9 comporte une horloge à Quartz 70 proprement dite qui est connectée de manière à piloter deux inverseurs 71 et 72 suivant une programmation effectuée par des cavaliers 73 position- nés sur la face avant de l'horloge. La première zone est affectée à la programmation de l'ensemble des convec- teurs (non représentés) des locaux utilisés habituelle- ment le jour, alors que la seconde zone est affectée à la programmation de l'ensemble des convecteurs (non repré- sentés) des locaux utilisés habituellement la nuit. L'état de chaque inverseur 71, 72 est visuali- sé par des diodes électroluminescentes 74, 75 et 76,77 qui indiquent le régime de fonctionnement de l'installa- tion. - - --'-.' - - 247fl27. Le schéma du circuit d'horloge, de délestage. - et de relestage de la Fig.1 est représenté en détail à = ".;.= la Fig.7. Ce circuit comporte principalement un compteur binaire 80 à quatorze étages à l'entrée duquel est appli-- qué le signal d'horloge provenant du circuit 4. Une pre- miètre sortie 04 de.ce compteur est une sortie de signaux -d'horloge destinée à commander le clignotement-des voyants se trouvant dans les circuits logiques 7a a 7h de program- mation de chacune des zones et sur lesquels on revien- dra par la suite. Une deuxième sortie Q5 du compteur 80 est connec--- tée à une entrée d'une porte NON-ET 82 dont une autre - entrée est connectée à-la sortie du circuit logique 2 de: la Fig.l1. Une dernière sortie Qll du compteur 80 est-connec- tée par l'intermédiaire d'un inverseur -83 à une entrée d'une porte NONET 84 dont l'autre entrée est connectée à la sortie de la porte 82 et dont la sortie est connectée par l'intermédiaire d'un inverseur 85 à une porte NON- ET à trois entrées 86 dont une seconde entrée est connec- tée à un signal RAZ provenant du circuit 11 (Fig.l), par l'intermédiaire d'un inverseur (non représenté) et dont une troisième entrée est connectée à la sortie d'une porte NON-ET à deux-entrées 87 dont une entrée est connec- tée à l'entrée d'horloge du compteur 80 par l'intermédiai- re d'un inverseur 88 et dont une autre entrée est connec- tée à la sortie de la porte 86 qui est également connec- tée à l'entrée de remise à zéro du compteur 80. La sor- tie de la porte NON-ET 87 constitue la sortie du circuit 4 qui délivre des signaux-d'horloge pour le registre à décalage bidirectionnel 3.- Le circuit logique 2 de commande du registre à décalage 3 est représenté à la Fig.8; il comprend une porte NON-ET 88 à deux entrées dont une entrée est connec- tée à la sortie de relestage du circuit de mesure d'inten- sité 1 et dont l'autre entrée est connectée à la sortie délivrant un signal complémentaire du signal délestage de ce même circuit 1. La sortie de la porte 88 est connec- tée à une entrée d'une autre porte NON-ET 89 tandis que l'entrée de la porte 88 connectée à la sortie délestage du circuit 1 est en outre connectée à une entrée d'une porte NON-ET 90 à deux entrées. Les autres entrées des portes 89 et 90 sont connectées à la sortie du circuit il de remise à zéro lors de la mise sous tension. Les sorties desportes89 et 90 sont respectivement connectées aux entrées So et Si du registre à décalage bidirection- nel 3. * Les circuits logiques de programmation 7a à 7h sont indentiques et un exemple d'un tel circuit est représenté à la Fig.9. Il comprend principalement une bascule cons- tituée par deux portes NON-ET 91 et 92 pilotées à partir d'un inverseur à trois positions 93. Les trois positions de l'inverseur correspondent respectivement à trois régi- mes de fonctionnement de la zone qui doit être commandée par le circuit logique de programmation. Ces régimes sont le régime confort, le régime automatique et le régime réduit. La porte 91 est une porte à deux entrées, dont une première entrée est connectée à la borne fixe 'confort de l'inverseur 93 et dont l'autre entrée est connectée à la sortie de la porte NON-ET 92. Cette dernière est une por- te à trois entrées. Une entrée de celle-ci est connectée au contact fixe"réduit"de l'inverseur 93, une seconde en- trée est connectée à la sortie de la porte 91 et une troisième entrée est connectée à un commutateur 94 de si- gnaux d'horloge qui proviennent de l'horloge deprogramma- tion à deux zones 9 de la Fig.l. La sortie de la porte NON-ET 92 constitue la sortie de la bascule et elle est connectée à une entrée d'une porte NON-ET 95 dont l'autre entrée est connectée au commutateur 94 et dont la sortie est connectée à une porte NON-ET 96 dont une autre entrée est connectée au 242627B contact fixe "réduit' de l'inverseur 93. La sortie de la porte 96 est connectée à une porte NON-ET 97 connectée en inverseur et dont la sortie est connectée à une entrée d'une porte NON-ET 98 à deux entrées dont l'autre entrée est reliée à la sortie O d'un circuit tampon 99 à sorties complémen- tées connecté à la sortie de zone correspondante du registre à décalage 3 du programmateur de la Fig.l. La sortie Q du circuit 99 est en outre connectée à une entrée d'une porte NON-ET 100 dont l'autre entrée est connectée à la sortie de la porte NON-ET 96 et dont la sortie est reliée par l'intermédiai- re d'un inverseur 101 et d'une résistance 102 à l'électro- de de commande d'un thyristor 103 connecté dans le circuit de commande d'un ou de plusieurs thermostats associés aux convecteursdestinés à chauffer la zone considérée. La sor- tie Q du circuit 99 est connectée à une entrée d'une porte NON-ET 104 dont l'autre entrée est connectée à la sortie d'horloge et de voyant du circuit de commande Hors-gel 15 du programmateur de la Fig.l. La sortie de la porte 104 - est connectée à une entrée de la porte NON-ET 105 dont l'autre entrée est connectée à la sortie de la porte 98. La sortie de la porte 105 est connectée par l'intermédiaire d'un inverseur 106 à une diode électro- luminescente 107 d'indication du régime de fonctionnement de la zone. La sortie O du circuit 99 est en outre connectée par l'intermédiaire d'une résistance 108 à l'électrode de commande d'un triac 109 également destiné à la commande des thermostats de la zone considérée et connecté entre l'anode du thyristor 103 et la masse par l'intermédiare d'une diode 110. Le circuit de commande "Hors-gel" 5 de la Fig.1 est représenté plus en détail à la Fig.10. Il com- porte principalement un relais 111 dont le bobinage est connecté au commutateur 6 de commande à distance de la Fig.l. Le relais 111 commande un interrupteur 112 dont le contact mobile est relié à la masse et dont le contact fi- xe est connecté à la tension d'alimentation continue par l'intermédiaire d'une résistance 113. Un interrupteur 114 assure la connexion de la résistance 113 à la masse. La borne de la résistance 113 connectée à l'interrupteur 112 est reliée par l'intermédiaire d'un inverseur 115 à une entrée d'une porte NON-ET 116 dont une autre entrée est reliée à la sortie Q4 du compteur binaire 80 du circuit d'horloge de délestage et de relestage représenté à la Fig.7. Cette entrée de la porte 116 est en outre connec- tée à une entrée d'une porte NON-ET 117 dont l'autre entrée est connectée à l'interrupteur 112 et dont la sor- tie est connectée par l'intermédiaire d'une porte NON-ET 118 montée en inverseur aux entrées respectives des cir- cuits logiques de programmation 7a à 7h du programmateur de la Fig.l. La sortie de la porte NON-ET 116 est con- nectée par l'intermédiaire de deux inverseurs 119 et 120 à une diode électroluminescente de signalisation de la position " Hors-gel". L'ensemble des circuits qui viennent d'être décrits est contenu dans un boîtier disposé à un emplace- ment approprié du local dont il y a lieu de programmer le chauffage. Le fonctionnement du programmateur de l'in- vention va maintenant être décrit en se référant principa- lement à la Fig.1 et en se reportant en cas de besoin aux schémas détaillés des autres figures. Dans le mode de réalisation décrit et repré- senté, le programmateur de l'invention permet de commander huit zones différentes et comporte à cet effet huit cir- cuits logiques de programmation 7a à 7h. L'horloge de pro- grammation à deux zones 9 dont le schéma est représenté en détail à la Fig.6 est une horloge d'un cycle de 24 heu- res qui permet de programmer au moyen du positionnement des cavaliers 73, le passage alternatif à deux états " con- fort " et " réduit ". La zone annulaire extérieure de l'hor- loge 70 est affectée par exemple à la programmation de l'en- semble des convecteurs des locaux utilisés habituellement 24ê762'78 le jour. La zone intérieure est destinée à la programma- tion de l'ensemble des.convecteurs des locaux utilisés habituellement la nuit. L'état de chacun des inverseurs 71 et 72 est visualisé par l'éclairement-de l'une des diodes électroluminescentes correspondantes 74, 75 ou 76, 77 qui indiquent respectivement que les inverseurs se trouvent dans la position " confort " ou dans la position " réduit ". Les signaux de sortie correspondant à ces états apparaissent sur les sorties " jour " ou " nuit " du circuit 9 de la.Fig.1 et sont appliqués aux circuits logi- quesde programmation 7a à 7h correspondants,. préréglés par leurscommutateurs-94 respectifs. Si l'on considère le circuit représenté à la Fig.9, les signaux de l'horloge de programmation 70 sont appliqués au contact fixe du commutateur 94 quiselon sa position accepte les signaux d'horloge de jour ou de nuit. On conçoit qu'ainsi.chacun.des circuits.logiques de programmation 7a à 7h est sélectionné pour un fonctionne- ment de jour ou de nuit selon la zone qu'il est chargé de desservir. Le commutateur à trois positions 93 de cha- cun des circuits logiques de programmation 7a à 7h est en outre placé dans la position'confort automatique ou réduiit correspondant au régime auquel on souhaite que la zone correspondante soit programmée. Au cours du fonctionnement de l'installa- tion, le circuit de mesure d'intensité 1 contrôle à chaque instant, l'intensité du courant débité par le secteur tant -vers l'installation de chauffage qui doit être commandée par le programmateur de l'invention que vers les autres ap- pareils de l'installation'électrique des locaux dans les- quels le programmateur est installé. Le transformateur d'intensité 12 débite un courant proportionnel au courant provenant du disjoncteur général. Le transformateur 12 engendre dans la résistance , une tension proportionnelle à l'intensité consommée, cette intensité étant éventuellement mesurée par l'ampére- mètre 14. La tension aux bornes de la résitance 15 est redressée par le pont 13 pour être appliquée aux deux amplificateurs 16 et 17. La tension amplifiée par le tran- sistor 18 de l'amplificateur 16 est filtrée par le conden- sateur 26 et appliquée au basculeur 30 dont le seuil est réglé au niveau de délestage de l'installation, de sorte que lorsqu'un signal logique O apparalt à la sortie de ce circuit, il correspond à l'ordre de délestage. Simultané- ment, la diode électroluminescente 31 signale l'état de délestage de l'installation en s'allumant. L'ordre de délestage apparaissant à la sor- tie du basculeur 30 est transmis au circuit logique 2 de commande du registre à décalage 3. Dans le circuit destiné à la détection du seuil de relestage, le condensateur 35 mémorise momentanément l'intentité de crête du courant dé- livré par le transistor 19. La durée de cette mémorisation est réglée au moyen du potentiomètre 36 qui adapte la cons- tante de temps de décharge du condensateur 35. Selon les seuils de réglage du circuit basculeur 38, on obtient à sa sortie un signal logique O ou 1 correspondant à la ten- sion d'alimentation -continue, douze volts dans le présent exemple et donnant l'ordre-de relestage ou non. Le signal de sortie du basculeur 38 est appliqué lui aussi au circuit logique 2, tandis que l'état de relestage dans lequel se trouve l'installation est indiqué par l'alluma- ge de la diode électroluminescente 39. Les signaux de délestage et de relestage sont traités dans le circuit logique 2 de commande de registre représenté à la Fig.8. La porte NON-ET 88 reçoit à ses entrées des signaux relestage et délestage On envisage alors quatre situations. a) lors de la mise sous tension de l'ins- tallation, le signal cde sortie RAZ du circuit il passe momentanément au niveau O de sorte que des signaux logi- ques O sont appliqués aux entrées correspondantes des por- 247s2SB tes 89 et 90-dont les sorties passent au niveau logique 1 quel que soit le niveau logique de leurs autres entrées. Ainsi les entrées So et Si du registre à décalage bidirectionnelpassent au niveau 1 et ce registre se trouve placé en mode de chargement en parallèle. En se référant au circuit de la Fig.3, on constate que la sortie RAZ est au niveau O pendant la charge du condensateur 42 pendant laquelle le courant circulant dans la résistance 43 diminue, de sorte qu'à la fin d'un intervalle de temps correspondant à la constante de temps RC du circuit cons- titué par le condensateur 42 et la résistance 43, le si- gnal appliqué au basculeur 44 passe au niveau logique O et sa sortie passe au niveau logique 1, de sorte que les portes 89 et 90 du circuit de la Fig.8 reçoivent alors sur leurs entrées correspondantes, des niveaux logiques 1 et se comportent dans ces conditions chacune comme un inverseur. b) lorsque le circuit logique reçoit du circuit de mesure d'intensité, un signal de commande de relestage qui correspont à une situation dans laquelle l'intensité mesurée est inférieure à l'intensité de fonc- tionnement du disjoncteur, la porte 88 reçoit un signal relestage à un niveau logique 1, tandis que le signal délestage appliqué à l'autre entrée de la porte 88 ainsi qu'à l'entrée de la porte 90, se trouve également au ni- veau logique 1. La sortie de la porte 90-passe au niveau logique 0, de sorte que l'entrée Sl du registre à décala- ge 3 est également au niveau logique 0. Le signal reles- tage qui passe successivement dans deux portes NON-ET 88 et 89 fonctionnant en inverseur, se retrouve à la sortie de la porte NON-ET 89 au niveau logique 1, de sorte que l'entrée So du registre 3 passe également au niveau logi- que 1. Le registre 3 se trouve alors en mode de décalage à droite et il reçoit des signaux d'horloge du circuit 4 dont la période est de 40,96 s. c) lorsque l'installation se trouve en posi- tion de délestage correspondant à une intensité mesurée par le circuit 1 supérieureà l'intensité de fonctionnement du disjoncteur, le signal délestage est au niveau logique O, de sorte que la sortie de la porte 90 est au niveau 1 de même que l'entrée Si du registre 3. La porte NON-ET 88 est verrouillée par l'état logique O du signal délestage de sorte que la sortie de la porte 89 est forcée à l'état logique O quel que soit le niveau logique du signal reles- tage. Le registre à décalage 3 est alors en mo- de décalage à gauche et le circuit d'horloge 4 applique au registre 3 des signaux dont la période est de 0,64s. d) en position d'attente, lorsque l'inten- sité mesurée par le circuit 1 est voisine de l'intensité de fonctionnement du disjoncteur tout en étant inférieure ou égale à celle-ci, le signal délestage fourni par le cir- cuit 1 est de nouveau au niveau logique 1, de sorte que la sortie de la porte 90 est au niveau logique 0. Etant donné que le signal relestage est toujours au niveau lo- gique 0, la sortie de la porte 89 et par conséquent le signal d'entrée du registre à décalage 3 se trouve au niveau logique 0. Le registre se trouve alors en mode bloqué. Avant de passer à la description du fonc- tionnement du registre à décalage bidirectionnel 3, qui commande directement les circuits logiques de programma- tion 7a à 7h, on va décrire la manière dont ce circuit reçoit les signaux d'horloge du circuit 4 du programma- teur représenté à la Fig.l. Si l'on se réfère à la Fig.7, on constate que les signaux de 50 Hz provenant du circuit d'alimenta- tion 10 (Fig.1) étant appliqués au compteur binaire 80 à 14 étages, les signaux obtenus sur les sorties Q4 à Q13 ont des valeurs comprises entre 0,64 s et 327,68 s., la période d'une sortie étant égale au double de la périole de la sortie précédente. Lors de la mise sous tension de l'ins- tallation, le signal RAZ délivré au circuit d'horloge 4 par le circuit 11 (Fig.1) est au niveau logique 0 pendant la charge du condensateur 42 (Fig. 3). Ce signal RAZ est appliqué à l'une des entrées de la porte 90 du circuit de la Fig.7, de sorte que la sortie de cette porte passe à l'état logique 1, ce qui déverrouille la porte NON-ET 87 qui se comporte alors en inverseur. Le signal à 50 Hz inversé deux fois par l'inverseur 88 et la porte 87 est appliqué à l'entrée d'horloge du registre 3 (Fig.1). Par conséquent, pendant que le signal RAZ est à zéro, le registre 3 reçoit des signaux à 50 Hz, ce qui provoque son chargement en parallèle.- Quelques dixièmes-de seconde après la mise sous tension, le signal RAZ passe au niveau logique 1 et la porte NON-ET 86 du circuit de la Fig.7 se trouve dans un état dans lequel elle se comporte comme une porte NON-ET à deux entrées. Ainsi qu'on l'a vu précédemment lors de la description du fonctionnement du circuit logique de la Fig.8, lorsqu'il n'y a pas délestage, le signal de sortie de la porte 90 de ce circuit est au niveau 0 et la sortie de la porte NON-ET 82. du circuit d'horloge de la Fig.7 est placé au niveau logique 1. La porte NONET 84 qui reçoit ce circuit se comporte comme un inverseur pour le signal reçu sur son autre entrée. Ce signal issu de la sortie Qil du compteur 80 passe par conséquent par une série de trois inverseurs 83,84 et 85 et il est appli- qué à l'entrée de la porte 86 montée en bascule avec la porte NON-ET 87. Lorsqu'un niveau logique 1 apparaît à l'entrée Qll du compteur 80, un zéro logique est appli- qué à l'entrée correspondante de la porte 86 et sa sortie passe au niveau logique 1. La bascule 86, 87 change d'état et effectue d'une part une remise à zéro du comp- teur 80 et d'autre part une mise au niveau 0 de la sor- tie d'horloge destinée au registre à décalage 3. La première impulsion en 50 Hz inversée par l'inverseur 83 remet la bascule 86,87 à son état initial, de sorte que la remise à zéro du compteur 80 disparaît et la sortie d'horloge pour le registre 3 passe au niveau 1. Ce front montant est pris en compte par le re- gistre 3 qui, ainsi qu'on le verra par la suite effectue un décalage d'un bit. Comme on le verra par la suite lors de la description du fonctionnement du registre à décalage 3, ce cycle se répète toutes les 40,96s. etun i logique est alors entré dans le registre qui se décale vers la droite. Lorsqu'un délestage est commandé, le si- gnal de sortie de la porte 90 passe à 1 et déverrouille la porte NON-ET 82 du circuit de la Fig.7. La sortie Q5 du compteur 80 est appliquée à l'entrée de la bascule 86,87 par l'intermédiaire des éléments 82,84 et 85, ce qui déclenche le même cycle que précédemment. La période du signal de sortie de la porte 86,87 passe à 0,64 s. Un O est appliqué au registre 3 (Fig.7)à ce rythme, tant que le signal Si correspondant au délestage est présent sur l'entrée de la porte 82. Un délestage complet peut être effectué en un intervalle de temps maximum de 5,12s. La' sortie Q4 du compteur 80 est utilisée comn- me signal d'horloge pour piloter le clignotement des voyants de signalisation des circuits 7a à 7h. On va maintenant se référer à la Fig.4 pour décrire le fonctionnement du registre à décalage bidirec- tionnel 3. Les entrées So et Si de ce registre condi- tionnent son mode de fonctionnement. L'état de ces en- trées est déterminé par le circuit logique 2 (Fig.1) dont le fonctionnement a été décrit plus haut. Quatre états correspondants aux situations a à d envisagées lors de l'étude de ce circuit logique sont à prendre en considération pour examiner le fonction- nement du registre à décalage. So = 0 et SI ='0 Les deux registres 46 et 47 sont bloqués de sorte qu'aucun changement ne peut intervenir lors de l'ap- plication du signal d'horloge. So = 1 et S1 = 0 Le registre est un mode à décalage à droite à chaque front montant du signal d'horloge provenant du circuit d'horloge 4. L'entrée série de droite (DSR) se trouve à la tension d'alimentation, 12 Volts dans le présent exemple. A chaque impulsion d'horloge, c'est donc un 1 logique qui entre dans le registre. Au bout de huit impulsions d'horloge, les huit bits du registre sont à 1 et les sorties 48, 49... 55 sont à 1 et-commandent un relestage à tous les signaux circuits de programmation 7a à 7h. So = 0 et Si = 1 Le registre se décale à gauche d'un bit pour chaque front montant du signal d'horloge qui lui est appli- qué. L'entrée série de gauche (DSL) est à O volt. A chaque impulsions d'horloge c'est donc un 0 qui entre dans le registre. Au bout de huit impulsions d'horloge, les huit bits du registre sont à 0 et les sorties 48, 49 sont a 0, et commandent le délestage à tous les circuits logiques de programmation 7a à 7h. So = 1 et Sl = 1 A chaque impulsions d'horloge,le registre recopie l'état logique présent sur les huit entrées paral- lèles, les quatre premières entrées étant à la tension d'alimentation et les quatre dernières, à o volt; les sorties 48 à 51 sont obligatoirement à 1 tandis que les sorties 52 à 55 sont obligatoirement à 0 dans ce mode de fonctionnement. L'utilisation de ce mode de fonctionnement est faites lors de la mise sous tension de l'installation afin de créer artificiellement un délestage de la moitié des convecteurs commandés par le programmateur. La mise en route des appareils sous le con- trôle des sorties 52 à 55 sera assurée progressivement. Une entrée de remise à zéro des huit bits du registre est raccordée au commutateur 6 de commande du mode"Hors-gelU Cette entrée étant prioritaire sur l'ensemble des fonctions du registre, tant que le commu- tateur 6 se trouve sur la position"Hors-gel", les huit bits du registre restent à 0. Les signaux provenant des sorties 48 à 55 du registre à décalage bidirectionnel qui vient d'être décrit en référence à la Fig.4 parviennent chacun à l'entrée d'un circuit tampon, tel que le circuit 99 qui fait partie d'un circuit logique de programmation de zone tel que le circuit de la Fig.9. Si le signal d'entrée appliqué au circuit tampon 99 est un 1, la sortie Q de celui-ci déverrouille les portes NON-ET 98 et 100. Selon l'état de la bascule constituée par les portes 91 et 92 d'une part et la posi- tion du commutateur 94 des signaux d'horloge de jour ou de nuit, -d'autre part le circuit peut se-trouver dans la position " confort " ou " réduit ". Si le. signal d'entrée du circuit tampon 99 est à 0, ce qui correspond à une commande de délestage ou de mode "Hors-gel" provenant du registre à décalage bidirectionnel 3, la sortie.Q de ce circuit est égale à O et provoque le verrouillage des portes NON-ET 98 et , tandis que sa sortie U est égale à 1 et commande di- rectement le triac 109 et déverrouille la porte NON-ET 104 qui laisse passer les impulsions provenant de la sor- tie 81 du circuit d'horloge 4 représenté à la Fig.7, et les transmet à la porte NON-ET 105 et à l'inverseur 106, pour commander la diode électroluminescente 107 qui se met à clignoter pour signaler le délestage de la zone correspondante. Si l'on en revient au cas o le signal de sortie du registre à décalage bidirectionnel 3 appliqué au circuit tampon 99 du circuit de la Fig.9 se trouve à l'état 1, alors que le commutateur 93 de ce circuit se trouve dans la position confort ou réduit, la bascule constituée par les portes 91 et 92 est commandée en posi- tion confort uniquement par la position instable de l'in- verseur 93. Par contre, elle est commandée en position réduit par la position stable correspondante de l'inver- seur 93 ou bien par le signal provenant de l'horloge de programmation 9 (zone jour ou zone nuit suivant la posi- tion du commutateur 94). La position automatique de l'inverseur à trois positions n'intervient pas sur l'état de la bascu- le 91, 92. Si l'on place momentanément l'inverseur 93 sur la position "confort, la bascule 91, 92 conserve l'état confort' pendant un cycle "réduit, confort" de l'horloge de programmation 9. L'ordre "I réduit" suivant de l'horloge de programmation 9 remet la bascule 91, 92 à l'état"réduit" qui ne pourra revenir en position "confort" que du fait de l'application d'une impulsion " confort" ultérieure provoquée par l'actionnement de l'inverseur à trois posi- tions 93. L'état de la bascule 91, 92 et de l'horloge de programmation 9 est pris en compte par la porte NON- ET 95, dont le signal de sortie est transmis à la porte NON-ET 96 qui reçoit sur son autre entrée une information provenant de l'inverseur à trois positions 93 qui peut être verrouillé en position "réduit" si l'inverseur 93 se trouve en position réduit. La sortie de la porte NON-ET 96 se trouve à l'état logique 1 lorsque l'interrupteur 93 se trouve en position "réduit' et à l'état logique O lors- qu'une impulsion " confort " fait changer d'état à la bascule 91,92. En position"réduit"de l'inverseur 93, le ni- veau O apparaissant à la sortie de la porte NON-ET 96 ne t476278 commande pas le thyristor 103 car il subit une double in- version dans la porte NON-ET 100 et l'inverseur 101. Le thyristor reste donc bloqué. Aucune alternance du secteur n'est appliquée au fil de contrôle du thermostat associé au circuit logique de programmation, de sorte que le ther- mostat fonctionne en régime " confort ". Les portes NON- ET 97, 98, 105 et l'inverseur 106 provoquent l'allumage de la diode électroluminescente 107 qui émet une lumière fixe signalant que le circuit logique de programmation correspondant se trouve en régime confort. L'ensemble constitué par le thyristor 103, le triac 109 et la diode 110, constitue le codeur du si- gnal de commande des thermostats connectés au circuit logique de programmation de zones. Le circuit de commande " Hors-gel " repré- senté à la Fig.10 et qui sur la Fig.1 porte le numéro de référence 5 est commandé par le commutateur 6 dont la fermeture provoque l'alimentation du relais 111. La fer- meture de ce commutateur provoque l'application au regis- tre à décalage bidirectionnel 3 d'un signal de remise à * 0, ce qui provoque la remise à O des huit bits de ce re- gistre, et par conséquent l'application de signaux cor- respondants aux entrées du circuit tampon de tous les circuits logiques de programmation de zone 7a à 7h. L'in- verseur 115 du circuit de la Fig.10 transforme ce O logi- que en un 1 logique à sa sortie et déverrouille ainsi la porte NON-ET 116 qui laisse passer le signal d'horloge provenant du circuit logique d'horloge 4 et qui, comme on l'a dit précédemment, présente dans ce cas une pério- de de 0,64 s. Ce signal passe par les deux inverseurs 119 et 120 et fait clignoter la diode électroluminescente 121 indiquant que l'installation a été placée à l'état " Hors-gel ". Dans cet état, la porte NON-ET 117 est ver- rouillée par le niveau O appliqué à l'une de ses entrées, et le signal provenant du circuit d'horloge 4 ne peut traverser les portes 117 et 118. Il en résulte que la posi- tion "Hors-gel " équivaut à un délestage complet de l'ins- tallation, le circuit de commande " Hors-gel " interdisant le clignotement des huit voyants de zone. L'installation qui vient d'être décrite per- met d'une part d'assurer une commande cyclique des régimes de fonctionnement de convecteurs électriques auxquels sont associés des thermostats électroniques de manière que leurs cyclesde fonctionnement répondent à des impératifs de modification de la température des locaux selon que ceux- -ci sont occupés de jour ou de nuit. Elle permet en outre-d'assurer au gré des va- riations de la consommation d'électricité détectée au ni- veau du disjoncteur général, une répartition de cette consommation de manière à répondre à certaines priorités, lors de la mise en route, par exemple d'un appareil ména- ger tel qu'une machine à laver, un lave-vaisselle, un four ou autre, en provoquant un délestage momentané dans l'installation de chauffage par coupure automatique et progressive de l'alimentation des convecteurs dans plu- sieurs zones,à mesure que la demande en courant provenant d'appareils autres que les convecteurs s'accroît et en évitant ainsi une coupure générale due à une surchage du disjoncteur,sans nuire au confort des locaux chauffés. Lors de la diminution de la consommation générale au niveau du disjoncteur, cette-diminution est détectée et le relestage des zones délestées est comman- dé progressivement jusqu'au retour aux conditions de fonc- tionnement normal de l'installation. Ceci permettout en évitant d'augmenter exa- gérément la capacité des installations d'alimentation du secteur, de répondre à tout instant aux accroissements de charge provoqués par la mise en marche d'appareils élec- tro-mnageérs, en n'interrompant -l'alimentation de certains convecteurs que pendant les périodes nécessaires au fonc- tionnement de ces appareils. Par conséquent, le program- 2.47627à mateur suivant l'invention permet d'assurer une régula- tion permanente non seulement de l'installation de chauf- fage qu'il équipe, mais également de la consommation gé- nérale de l'ensemble des équipements se trouvant dans les locaux pourvus d'une telle installation. Les moyens de commande de délestage et de re- lestage s'appliquent bien entendu à une installation équi- pée de convecteurs électriques. On comprendra cependant que les moyens de pro- grammation des divers régimes de fonctionnement, bien qu'ils soient également décrits comme s'appliquant à des thermostats équipant des convecteurs électriques, peuvent également commander des thermostats équipant des radia- teurs d'une autre nature. Dans la description qui précède, on a envisa- gé trois régimes de fonctionnement des thermostatscorres- pondant à trois températures de consigne différentes. Mais il est aisé d'envisager à l'aide du pro- grammateur de l'invention de commander un nombre d'états de fonctionnement plus important. Il suffit à cet effet d'une part de disposer de thermostat présentant un plus grand nombre de points de fonctionnement et d'autre part d'adapter la logique du programmateur à ce nombre sans en changer le principe. Enfin, le programmateur décrit à titre d'exem- ple est destiné à commander huit zones. Cependant, rien ne.s'oppose à la réalisation d'un programmeur commandant un nombre de zone inférieur ou supérieur à huit. On donne ci-après à titre d'exemple nullement limitatif, la liste des principaux composants utilisés en vue de la construction du programmateur de l'invention. Circuits de mesure de l'intensité Composants Pont redresseur Transistors Diodes Basculeurs Inverseurs LED LED 18,19 27,34 ,38 32,33,40 BY 179 BC 557 B BY 206 1/6 HEF 40106 BP 1/6 HEF 4049BF CQY 54 CQY 95 Fabricant R.T.C. R.T.C. R.T.C. R.T.C. R.T.C. R.T.C. R.T.C. Circuit logique Portes 2 de commande de 88,89,90 registre HEF4011BP Registre à décalage 3 Registres à quatre bits 46,47 HEF 40194 BP Circuit d'horloge de relestage, delestage 4 Compteur Portes Porte Inverseurs Circuit 5 de commande " Hors-gel " Portes Inverseurs 116 à 118 ,119,120 HEF 4011 BP HEF 4049 BP Circuits logiques 7a à 7h Portes NON-ET à deux entrées Portes NON-ET à trois entrées Inverseurs Circuit tampon 99 R.T.C. R.T.C. 82,84,87 83,85,88 HEF HEF HEr HEF 4020 BP 4011 BP 4023 BP 4049 BP R.T.C. R.T.C. R.T.C. R.T.C. R.T.C. R.T.C. HEF HEF HEF HEF 4011 BP 4023 BP 4049 BP 4041 BP R.T.C. R.T.C. R.T.C. R.T.C. Circuit d'horloge 9 Composants Horloge Type Fabricant Horloge à Quartz Alimentation 10 Pont redresseur 57 Diode 62 Zener 65 Basculeur 66 Regulateur de tension BY 179 1 N 4148 BZX 61Cll 1/6 HEF 40106 BP UA 7812 Circuit 11 de remise à zéro Bascule de Schmitt 44 HEF 4093 BP Dans le dispositif de programmation, la comman- de " Hors-gel " est assurée par un interrupteur séparé, commandé par un relais. On comprendra cependant que cette commande peut également être programmée, soit à partir de l'horloge à cycle prédéterminé du dispositif, soit à partir d'une horloge indépendante. R.T.C. R.T.C. R.T.C. R.T.C. R.T.C. R.T.C. 247627d 2e - REVENDICATIONS 1. Dispositif de programmation à distance d'une installation de chauffage comprenant des radiateurs auxquels sont associés des thermostats à com- mande automatique de la température de consigne, caracté- risé en ce qu'il coiorte une horloge (9) à cycle prédéterminé destinée à ẻmttre des signaux de coanande à au moins deux régimes de f onc- tionnement des thermostats pendant-des intervalles de temps prédéterminés dudit cycle et au moins un circuit logique (7a à 7h) de programmation de la température de fonctionne- ment des thermostats en fonction de l'évolution des signaux de commande délivrés par ladite horloge (9). 2. Dispositif de programmation suivant la revendication 1, caractérisé en ce que ledit circuit logi-. que de programmation comprend des moyens (94) de commuta- tion en vue de la sélection des signaux de commande de fonc- tionnement qui lui sont appliqués par ladite horloge (9), des moyens (91,92,93) de sélection d'un mode de fonctionne- ment des thermostats à commander par ledit circuit logique, des moyens (95,96,97,98,100,101,102) de combinaison des signaux provenant desdits moyens de commutation (94) et desdits moyens de sélection (91,92,93) et des moyens (103) de commande des thermostats en fonction des signaux qui leur sont appliqués par lesdits moyens de combinaison. 3. Dispositif de programmation suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que ladite horloge (9) délivrant des signaux de commande aux régimes de fonctionnement de jour et de nuit, lesdits moyens de commutation sont constitués par un commutateur à deux positions (94) connecté à des sorties correspondan- tes de ladite horloge (9), et en ce que lesdits moyens de sélection de mode de fonctionnement comprennent un inver- seur (93) à trois-positions associé à un circuit basculeur (91,92) dont le niveau logique de sortie correspondant au mode de fonctionnement choisi est conditionné par la posi- tion dudit basculeur, la sortie dudit basculeur étant con- 247627é nectéeà l'entrée d'une porte (95) qui fait partie desdits moyens de combinaison et dont l'autre entrée est connecté audit commutateur à deux positions (94). 4. Dispositif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que lesdits ther- mostats à commander étant répartis dans plusieurs zones dont les régimes et les modes de chauffage au cours d'un cycle de l'horloge sont différents, il comporte autant de circuits logiques de programmation (7a à 7h) qu'il y a de zones. 5. Dispositif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4, destiné à commander le fonctionne- ment de thermostats associés à des-convecteurs électri- ques, dont l'alimentation est contrôlée par le disjoncteur général de l'installation électrique des locaux à chauf- fer, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un circuit (1) de mesure de l'intensité consommée par l'ensemble de l'installation électrique et de génération de signaux de commande de délestage lorsque l'intensité consommée par l'installation augmente au-delà d'un premier seuil prédé- terminé et de signaux de commande de relestage lorsque l'intensité consomméediminue au-dessous d'un second seuil prédéterminé et des moyens (2,3,4) pour appliquer succes- sivement auxdits circuits logiques de programmation (7a à 7h) des signaux de délestage ou de relestage selon la valeur de l'intensité consommée par l'ensemble de l'ins- tallation. 6. Dispositif de programmation suivant la revendication 5, caractérisé en ce qu'il comporte en ou- tre des moyens (18a, 22a) commandés à distance de modifi- cation d'au moins un seuil de fonctionnement de l'instal- lation. 7. Dispositif de programmation suivant la revendication 5, caractérisé en ce que lesdits moyens d'application successive de signaux de délestage ou de relestage auxdits circuits logiques de programmation 247627ê (7a à 7h) comprennent un registre à décalage bidirec- tionnel comprenant autant d'étages qu'il y a de circuits logiques de programmation (7a à 7h) à commander les sor- ties desdits étages étant respectivement reliées à'des entrées correspondantes desdits circuits logiques de pro- grammation (7a à 7h), ledit registre (3) étant connecté à un circuit d'horloge de relestage et de déles- tage (4) et à un circuit logique (2) de commande dudit re- gistre interposé entre celui-ci et ledit circuit (1) de mesure d'intensité. 8, Dispositif de programmation suivant l'une quelconque des revendications 5à 7, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un circuit (11) de commande de re- mise à zéro d'une partie au moins des étages dudit registre à décalage (3) en vue de provoquer lors de la mise sous tension de l'installation, le délestage des convecteurs commandés par les circuits logiques de programmation (7a à 7h) connectés aux étages dudit registre (3) associés audit circuit de remise à zéro. 9. Dispositif de programmation suivant l'une quelconque des revendications 5 à A, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un circuit (5) d'inhibition de tous les circuits logiques de programmation (7a à 7h) en vue d'assurer le réglage des thermostats à une température de fonctionnement minimale. 10. Dispositif de programmation suivant l'une quelconque des revendications 5 à 9, caractérisé en ce que ledit registre à décalage bidirectionnel (3) est cons- titué par deux registres à décalage ayant un nombre égal d'étages (46,47) dont deux entrées communes (So, SI) sont respectivement connectées à des sorties correspondantes du circuit logique (2) de commande de registre et dont les entrées d'horloge sont connectées à la sortie dudit cir- cuit d'horloge de relestage et de délestage (4), celui-ci comportant un compteur binaire (80) connecté à un circuit (10) d'alimentation et de mise en forme de signaux à la fréquence du secteur, ledit compteur (80) étant associé à des moyens (82 à 86) pour engendrer des signaux d'horlo- ge de fréquencesdifférentesselon que le registre à décala- ge bidirectionnel (3) se trouve à l'état de décalage à gauche en vue de commander le délestage ou à l'état de dé- calage à droite en vue de commander le relestage, lesdits registres (46,47) comportant enfin des entrées de remise à zéro connectées audit circuit d'inhibition (5). il. Dispositif de programmation suivant l'une quelconque des revendications 5 à io,caractérisé en ce que chacun desdits circuits logiques de programmation com- porte en outre un circuit tampon (99) dont l'en- trée est connectée à la sortie de l'étage correspondant dudit registre à décalage bidirectionnel (3), ledit cir- cuit tampon comportant une première sortie (Q) d'autori- sation du passage des signaux des moyens de combinaisons (95,96,97,98,100, 101, 102) vers lesdits moyens (103) de commande des thermostats correspondants dans un premier mode de fonctionnement,constitués par un redresseur com- mandé laissant passer une première alternance du secteur d'alimentation et une seconde sortie (Q) connectée à des moyens (109,110) de.commande du fonctionnement desdits thermostats dans un second mode de fonctionnement, cons- titués par des moyens redresseurs commandés, laissant pas- ser la seconde alternance du secteur d'alimentation.