Brevet FR2476924A1 — publié le 19810828

Dans les systèmes de chauffage possèdant une chaudière à mazout ou à gaz qui travaille de fanon intermittante,il y a pendant les periodes de repos du brûleur des déperditions thermiques.Ces déperditions sont dues à l'air chaud qui passe au travers de la chaudière et s'échappe par la cheminée.On peut empocher ces déperditions par un dispositif de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits de combustion de la chaudière.(nommé ci-dessous clapet)qui se ferme automatiquement après l'arrêt du brûleur et qui s'ouvre avant de permettre au brûleur de se remettre en marche.L'installation des systemes de chauffage dans ou proche des locaux d'habitation ou assimilés pose des exigences sévères de securité et de fiabilité pour éviter que le brûleur ne puisse fonctionner si le clapet est en position fermée.Ceci conduirait à une émanation des gaz de combustion dans les locaux. Le clapet est constitue d'un tube inseré dans les tubes de raccordement entre la chaudière et la cheminee.A l'intérieur de celui-ci tourne un volet sur un axe perpendiculaire à l'axe du tube entre la position fermés et la position ouverte.A l'extérieur de celui-ci est attache un boitier de commande.Le boitier de commande contient le moteur qui tourne le olet,les interrupteurs fin de course,les relais et tous les circuits électriques nécessaires au fonctionnement du dispositif. La commande 'electrique d'un tel clapet se fait par le signal d'un thermostat (3) qui,au lieu de mettre directement en marche le bruAleur(7) est devié pour ouvrir d'abord le clapet.Lorsque le clapet est en position ouverta ,un interrupteur fin de course(1) permet de passer du courant au brûleur(7) pour que celui-ci se mette en marcheêtc bon fonctionnement de cet interrupteur(i) est crucial du point de vue de la securité.La construction mecanique assure que la position appuyee de cet interrupteur (1) correspond avec certitude a une ouverture complèta du volet.Si l'inter- rupteur(1) est relâché mais reste electriquement ferme à cause coincement ou d'un contact soudé ferme par le courant électrique,une situation dangereuse pourrait survenir.Un second interrupteur(2) en serie ne resoud que partiellement le problème car 1 soudage d'un contact se produit à cause d'un courant excessif anormal qui risque de souder successivement les deux interrupteur en série. Le circuit suivant (voir figure) évite ce problème du fait que le deuxième interrupteur(2) en série est actionné avant que le volet du clapet soit dans une position comlètement ouvertc.Comme cela ce deuxièmè interrupteur(2) est toujours actionné sans courant et sans risque.de soudure aussi longtemps que le premier est en bon etat.Si le premier(1) reste électriquement fermé pour une raison quelconque bien qu'il soit relâché lorsque le clapet se ferme,le deuxième interrupteur(2) va s'ouvrir et connecter le brûleur(7) à la tensin d'alimentation(6) a travers un fusible(5) pour faible courant.Ceci fait sauter le fusible(5) et empoche le moteur(4) de continuer sa course.Une remise en marche est impossible sans la correction de ce défaut.Cette solution a l'avantage d'être très bon marche comparée a' d'autres solations. Ce circuit peut être utilisé dans les dispositifs de fermeture de l'orifice d'evacuation des produits de combustion de chaudières travaillant par intermittance ou dans d'autres organes de fermeture au contrôle asservi qui posent des problèmes semblables. REVENDICATION Circuit électrique de securité avec interrupteurs en série pour protection contre les conséquences de la panne d'un de ces interrupteurs, utilise partioulièrement mais non exolusivement dans des dispositifs de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits de combustion de chau dieres travaillant de racon intermittante ou d'autres dispositifs de fermeture possadant des contrôles semblables,oaractérisé par le fait que le deuxième interrupteur (2) est protége par le fait qu'il est actionné sans courant tant que le premier (t) fonctionne normalement et dès que le premier interrupteur (1) tombe en panne,l'ouverture du deuxième (2) provoque par son contact de repos une mise en securité et interruption de toutle circuit de commande par fusion d'un fusible (5) ou une action correspondante.