Brevet FR2458763A1 — publié le 19810102

DESCRIPTION La présente invention concerne les dispositifs et appareillages permettant d'éxtraire I'humidité de l'air,en vue d'assècher une maison, du linge ou un produit quelconque. Dans les dispositifs connus de ce genre,la circulation de ~ l'air est assurée par des ventilateurs,ce qui,outre le coût plus élevé à la construction,présente l'inconvéniant d'ètre bruyant et moins efficace vis à vis de la condensation. le dispositif suivant l'invention permet d'éviter ces incon véniants,grace à l'utilisation d'une circulation d'air par thermosyphon,dont le fonctionnement est parfaitement silencieux et de réalisation plus économique. le dispositif suivant l'invention pourra de toute facon être mieux compris en se reportant à la figure I,exemple de réalisation donné ici i titre indicatif et nullement limitatif.Une machine frigorifique est constituée d'un groupe compresseur(ou à sorbtion) I,dont le rôle consiste à faire circuler le fluide thermodynamique entre un évaporateur 2 et un condenseur 3,selon une technique très connue dans les climatiseurs ou les pompes à chaleur.Là s'arrête l'analogie,car la circulation de l'air entre les échangeurs 2 et 3 est particullère.l'air humide entre dans l'évaporateur où il est refroidi au point de perdre un partie de son eau qui se condense sur les parois de l'échangeur et coule dans une augette de réception 5,par où elle s'évacue vers l'éxtérieur.Ensuite l'air passe dans le condenseur où il se réchauffe à une température légèrement supérieure à celle de l'air ambiant. La circulation de l'air selon le circuit que nous venons d'évoquer s'éffectue sous le phénomène de thermosyphon,connu dans d'autres applications.En pénétrant dans ltevaporateur l'air se refroidit,ce qui le densifie et donc provoque sa chute vers le bas dans un caisson étanche où est situé le compresseur,qu'il contribue ainsi à refroidir par convexion naturelle.ledit caisson est également en communication avec le condenseur dans lequel l'air s'échauffe,ce qui par dilatation en provoque une diminution de la densité.Il en résulte un mouvement ascentionnel,qui ajoute son effet,en raison de l'étanchéité du caisson,à celui de descente précedemment décrit.l'effet peut ètre accentué en décalant les deux échangeurs de sorte que- l'évaporateur 2 soit soit situé à une hauteur x au dessus de l'autre.On peut calculer que ce décalage x peut ètre relié à la hauteur h des échangeurs 2 et 3 ainsi qu'à la chute de température 4T subie par l'air au cours de son passage a travers l'évaporateur,et qu'à l'accroissement 69 de la température de l'air(par rapport à l'entrée) en sortie de l'appareil,par la formule ci-dessous qui est établie en faisant l'hypo- thèse que la vitesse de circulation des gaz dans ce système à double échangeur,est la même que celle obtenue pour les mêmes puissances échangées,dans des conditions classiques de fonctionnement en convexion naturelle. e On trouve que dans la majorité des cas usuels d'utilisation de l'invention,une valeur de x égale à h/4,est convenable. L'amplitude de4T,permet de contrôler le degré hygrométriqueZ obtenu en sortie de l'appareil.?ar exemple,avec unÂT de IO,50C, l'air est à 50% d'humidité;pour 200C,on obtiendraib environ 25%; Pour 50C,7O%.etc... ,suivant la loi: Bienentendu une cloison étanche et isolante est placée entre les deux échangeurs,pourévi-ter un surcroit de consommation au groupe compresseur. le degré hygrométrique est contrôlé en agissant sur AT,lequel est ajusté à volonté grâce au papillon 4-,agissant sur le débit du thermo-syphon. Selon un autre mode de réalisation préféré de l'invention, donné à titre indicatif et nullement limitatif,le contrôle du papillon de la précedente réalisation préférée,est obtenu au moyen d'un servo-moteur commandé à partir de la mesure,au moyen d'un thermo-couple ou d'une thermistance,dudit hT.On arrive ainsi à maintenir constant le degré hygrométrique de l'air en sortie de l'appareil,objet de l'invention. REVENDICATIONS I )-Dispositif permettant d'assécher l'air de divers locaux, maisons,entrepos,magasins etc... ,utilisant la condensation de l'eau par le froid obtenu au moyen d'un groupe frigorifique classique,selon une technique bien connue,caractérisé en ce que la circulation de l'air qui passe d'abord sur l'évaporateur où il se refroidit,libérant ainsi son eau,et ensuite sur le condenseur ou il se réchauffe avent de retourner dans la pièce,est obtenue par un phénomène de thermo-syphon,ce qui évite d'avoir recours à tout ventilateur. 20)-Dispositif selon la revendication I,caractérisé en ce que les échangeurs sont placés dans des gaines verticales,parcourues par une circulation d'air qui descent verticalement dans l'évapo- rateur et qui monte verticalement dans le condenseur. 3 )-Dispositif selon les revendications I et 2,caractérisé en ce que les deux gaines verticales communiquent en leur partie in férieure ce qui permet d'ajouter les différences de pression prenant naissance dans chaque gaine entre le bas et le haut.ainsi les effets de thermosyphon s'ajoutent ce qui accelère la circulation de l'air 40)-Dispositif selon les revendications I,2 et 3,caractérisé en ce que les échangeurs sont disposés de façon décalée par rapport à la verticale.l'évaporateur est situé en haut de sa gaine, tandis que le condenseur est situé en bas de la sienne,de cette facon il est surmonté d'une cheminée qui active le tirage.Au contraire l'évaporateur est en haut d'une cheminée remplie d'air froid qui fonctionne en sens inverse,mais dont l'éffet s'ajoute à celui de la précédente.