Brevet FR2443196A1 — publié le 19800704

Dispositif se stockas basse température permettant de maintenir dans une serre un climat d'ambiance adéquat par une utilisation opti -misée des énergies renouvelables pour un site placé en zone méditérranéenne tempérée. La présente communication concerne essentiellement les procédés de forçage en serre agricole.La plupart des systèmes employés en France utilisent les énergies non renouvelables ,exception faite de certains qui font usage à la fois des apports solaires et d'une énergie classique servant d'appoint soit au chauffage soit pour le fonctionnement de l'installation OStte proposition à pour but de rendre autonome sur le plan calorifique les serres situées en zone méditérranéenne tempérée én mainte -nant dans l'ambiance intérieure une température et une hygrométrie favorables au développement rapide des plantes.Pour y parvenir, une étude d'un stockage basse température,intérieur à la serre, a été fait. Ce stockage est protégé des déperditions par conduction,convection et rayonnement et est positionné de façon à avoir'le maximum d'apports solaires(orientation Est Ouest)0 Il est constitué de plusieurs parties: - La terre intérieure à la serre, isolée par des plaques de 60 cm de large disposées verticalement dans une tranchée située sur le pourtour de la serre. - Des ftts métalliques remplis d'eau sont placés en partie arrière intérieure de la serre(Nord,Nord-Nord Est et Nord-Nord Ouest). Ils seront isolés ;entre la serre et l'extérieur ,par des plaques fixes de faible conductivité thermique et présentant des faces extérieures claires ou réfléchissantes . Une isolation supplèmentaire est prévue au dessus du stockage afin de concentrer la restitution calorifique vers la partit plantée. - Un volume d'eau situé à l'avant de la serre (Sud) est placé dans une cuve noire de faibles dimensions ouverte vers l'intérieur de l'espace à chauffer. - Des récipients remplis d'eau peuvent être entérrés à faible profondeur(Maximum 60 cm) sur la (ou les) partie(s) servant de passage. L'ensemble du stockage est isolé - Les effets du vent (convection forcée) par la forme générale de la serre et par la mise en oeuvre de sas Est et Ouest constitués par deux films plastiques séparés par un vide d'air. - Des déperditions en toiture(conduction) : double film plastique séparéspar un vide d'air de 2,5 cm - Des dénerditions nocturnes par conduction et rayonnement en face Sud : des plaques isolantes de faible largeur seront utilisées pour constituer un volet en accordéon actionné par un système de cables. Le jour, ce volet est entreposé sur la partie basse avant de la serre . Il peut être actionné manuellement ou automatiquement . Ce dispositif de stockage permet d'augmenter l'inertie de la serre,d'en améliorer l'hygrométrie et de diminuer les déperditions. La partie avant sud du stockage joue en outre le rôle d'évaporateur statique et l'eau y est renouvelée grâce à un réservoir annexe relié à la cuve par une tuyauterie munie d'un robinet à flotteur. La nuit, une surface souple et réflèchissante est déroulée entre le stockage Nord et les plantes afin de maintenir une différente de température entre le jour et la nuit. En période de surchauffe (intersaison), une ventilation surelle du stockage est assurée en déplaçant les parties latérales test et Ouest) que l'on oriente dans le sens du vent dominant 1 le dispositit est caracte-isé par le tait qu'il comporte des élé- ment de stockage basse temperature et un isolation thermique permettant de conserver une température de base quelle que soit l'ambiance extérieure; une partie du stockage augmente l'hygrométrie intérieure en période de maximum de photosynthèse. Les effets de ce stockage permettront de créer un confort d'ambiance adéquat pour la plante. a Dispositif selon la revendication 1 Il est caractérisé par le fait que le fluide utilisé pour le stockage arrière peut être de l'huile(gylotherm par exem'e),des matériaux â chaleur latente(fusion à 300 C), des matériaux lourds(terre ,pierres, briques) ou tout autre matériau à ec élevé( P =basse volumique, C = chaleur massique). 3 Dispositif selon la revendication 1 Il est caractérisé par le fait que les plaques isolantes fixes arrière de la serre peuvent être replacées par des artifices suivants - encastrement de la partie Nord( si le site s'y prête), - Lame d'air de 2,5 cm entre deux films plastiques opaques. 4 Dispositif selon la revendication 1 Il est caractérisé par le fait que le stockage sud servant aussi d'évaporateur statique peut être assuré par un petit:canal dans la serre ou à l'extérieur mais toujours en communication avec l'intérieur. 5 Dispositif selon la revendication 1 Il est caractérisé par le fait que sous le double film plastique de la toiture on peut placer un volet à jalousie permettant de laisser passer la lumière le jour et obturable la nuit. 6 Dispositif selon la revendication i Il est caractérisé par le fait que l'on peut optimiser les échanges stockage-plantesdamblince en disposant d'un ventilateur aspirant 11 air de la partie haute de la serre (stratification) pour le souffler vers le bas 7 Dispositif selon la revendication 1 Il est caractérisé par le fait que la nature des récipients contenant le stackage d'eau peut être modifiée afin d'obtenir une meilleure absorbtion ou réémission de chaleur(aillettes placées sur les fûts par exemple).