Brevet FR2453362A1 — publié le 19801031

DESCRIPION La présente invention concerne les chaudières de chauffage central de type individuel et toutes les installations visant à maintenir des quantités d'eau ou de-gaz en température. Dans les dispositifs connus (chauffages individuels), toute la quantité d'eau est portée en température directement par le foyer. Dans l'industrie, on emploie des pompes supplémentaires pour réinjecter le condensat dans la chaudière, mais il en résulte plus- de bruit ainsi qu'un encombrement et une consommation supplémentaires. Le dispositif suivant l'invention prrmet d'éviter ces inconvénients. Grâce aux circuits fermés : on économise de l'énergie, on diminue l'encombrement de la chaudière, on la rend silencieuse, on peut facilement transformer un chauffage central classique en chauffage électrique, l'ensemble fonctionnant en basse pression. Le dispositif, objet de ltinvention, peut être utilisé dans tous les cas oùun chauffage central s'impose, quelque soit le système d'alimentation (gaz, fuel, électricité, énergie solaire...) Le dispositif objet de l'invention comporte une résistance électrique - ou un brûleur à gaz ou à mazout - 1 qui chauffe et transforme de l'eau en vapeur dans la chaudière 2. Par l'intermédiaire du tuyau 16, la vapeur arrive à ltélectro-vanne 10, puis pénètre dans l'échangeur tubulaire 3 par l'intermédiaire du tube 20. Elle arrive au purgeur thermodynamique 5 qui lui, ne laisse passer que le condensat. Ce condensat pénètre ensuite dans la chambre de dépression 4 , laquelle est fermée à son extrémité par le clapet anti-retour 9 qui passe dans le tube 24 pour rejoindre l'as- piration du circulateur du circuit de chauffage 6. Dans ce circulateur, le condensat se mélange à l'eau du circuit de chauffage. L'excédent d'eau se trouvant dans le circuit est refoulé vers la chaudière par le tube 19, puis arrive au clapet anti-retour 13, lequel empêche Liteau de la chaudière de revenir dans le circuit lorsque la pression de celle-ci s'élève. Pendant la montée en pression, le condensat est stocké en 25, attendant la baisse de pression. Sur le tube 17, se trouve un réducteur de débit 12 qui est réglable pour permettre une légère surpression dans le tube 19. (Noter que le système fonctionne à pression constante). En 14, se trouve un détendeur qui empêche la pression de l'ensemble de la chaudière de pénétrer dans les radiateurs par l'intermédiaire du tube 26* En Il également, sur le retour radiateur 18, se trouve un autre détendeur réglé de la même façon que le détendeur 14. En 25, se trouve un vase d'expansion qui, lorsque la pression de la chaudière aigimente, et que le circuit vapeur est ouvert en 10, recueille l'excédent d'eau, le clapet 13 étant alors fermé.Lorsque la résistance 1 est hors-circuit par l'intermédiaire du pressostat 7 et que la pression de la dhaudiè- re redescent, le clapet 13 s'ouvre sous l'effet de la surpression existant dans le vase d'expansion et sous l'effet du circulateur 6. En 15, se trouve la sonde de température commandant l'électrovanne 10. En 8, se trouve une soupape de sécurité tarée. En 34, on trouve un manomètre permettant le contrôle de la pression vapeur et en 27 un autre manomètre donnant la pression circuit radiateur. En 21, se trouve une sonde commandant l'électro-vanne 28, lequel règle le niveau d'eau à l'intérieur de la chaudière. L'électro-vanne 28 est relié au service d'eau. En 29 et 30 se trouvent deux robinets permettant d'isoler la chaudière lors du remplissage du circuit chauffage et qui sont ouverts lorsque l'ensemble est rempli et que la chaudière fonctionne. En 31, se trouve un purgeur d'air automatiqe. 32 est un robin t permettant le remplissage du circuit chauffage par l'arrivée d'eau 33. Â signifie "azz2xis "aspiration du circulateur" - R ="refoulement". REVENDICATION9 1) Installation de chauffage central avec chaudière du type à contact direct entre l'eau et ltélément chauffant caractérisée en ce qu'elle comporte d'une part, un échangeur de chaleur entre la vapeur provenant de la chaudière et l'eau du circuit à chauffer, d'autre part, un circulateur intervenevnt sur le circuit de l'eau à chauffer et sur le circuit du condensat. 2) Installation de chauffage selon la revendication 1 caractérisée en ce que le circulateur est une pompe dont l'admission reçoit le retour de l'eau du circuit à chauffer et le condensat prove nant de la chambre de dépression située en sortie de l'échangeur et dont le refoulement rejette le mélange, d'une part, dans le circuit d'eau à chauffer vers l'échangeur, et, d'autre part, dans le circuit d'alimentation chaudière muni d'un ballon de stockage. 3) Installation de chauffage selon la revendication 1 et la reven dication 2, caractérisée en ce que la chaudière comporte une sonde de détection de niveau d'eau permettant de commander 1'é- lectro-vanne de remplissage de la chaudière 4) Installation de chauffage-selon les revendications 1, 2 et 3 caractérisée en ce que l'élément chauffant est commandé par un pressostat.