Brevet FR2397081A1 — publié le 19790202

L'invention concerne les réalisations et la mise en oeuvre du type "table de câblage'# permettant l'exécution et la vérification de câblage en atelier, tout en permettant l'évolution ultérieure du schéma sur le site ainsi que le raccordement rationnel entre les matériels et cette table de câblage. On connaît actuellement deux types de câblage. Les matériels à câbler sont disposés dans tous les cas sur des châssis fixes ou articulés ou dans des armoires, regroupés par "ensembles'!* Les sorties du câblage interne des matériels se font sur borniers à clips, vis, langette à étrier, contacts élastiques ou autres. Le câblage traditionnel consiste à réaliser, en général sous goulottes la liaison électriquesborne par borne et fil par fil1 entre les différentes bornes des différents appareils d'un ensemble suivant un schéma.Le travail de raccordement doit donc être obligatoirement effectué sur le site. Ce travail ainsi que le contrôle est long et coûteux. De plus, les modifications sont difficiles, longues et coûteuses. Le câblage centralisé avec table de câblage consiste à regrouper le câblage d'un ensemble. Les tables de câblage existantes sont des tables dites point à point. Les informations arrivent de ltexterieur sur la table par des cordons embrochables ou par fils individuels sur ltarrière des points à raison d'un fil par point. Le câblage est fait à la demande en reliant les points par l'avant deux par deux, moyennant la fourniture et la mise en oeuvre d'un fil de longueur adaptée et la réalisation des raccordements aux deux extrémités. sa cas de modification, il faut déposer et recommencer. Les fils des bretelles sont clipsés,soudés,wrapés ou raccordé en technique termipoint. Les contacts par clips ne sont pas garantis pour plusieurs manoeuvresles techniques wraping et termipoint nécessitent un outillage spécial. Les bretelles sont de longueur variable, réalisées à la demande pour lier deux points déterminés en fonction de leurs positions sur la tableten passant dans des goulottes,ce qui gene les modizicationsw Il n'y a pas de point test ni de point de séparation des circuits pour permettre la maintenance et le dépannage.Les tables de câblage existantes "point à point" traitent d'un câblage centralisé sans avoir rationalisé la totalité des raccordements avec les divers appareils L'invention permet d'éviter ces inconvénients en proposant une table de câblage universelle, avec point d'ouverture des circuits et points tests, que Iron peut précftbler et contrôler en atelier, que l'on peut modifier facilement sur le-site, réutiliser i d'autres fins et bien str remplacer. C'est associée avec l'utilisation de cordons neutres adaptés, l'installation électrique industrielle en KIT, qui consiste sur le site à mettre en place la table précâblée, les appareils électriques, puis embrocher les cordons. Tout le matériel de la table et les cordons sont neutres, ce qui permet la réutilisation de l'ensemble pour 80 % de la valeur d'investissement; initial. Les caractéristiques et les avantages de l'invention ressortiront à la lecture de la description suivante d'un mode de réalisation non limitatif, illustré par les dessins annexés. La table de câblage universelle, objet de l'invention,dans le modèle décrit ici} se compose d'un bottier parallélépipédique 1 dont toutes les faces sont démontables.La table peut être séparée en plusieurs parties. Quatre pattes 2 portant un trou permettent la fixation dans n'importe quel contexte.La face avant est fermée par un couvercle 3 qui,bloqué en position ouvert par deux compas 4, sert de table de travail.Les entrées et les sorties se font par conaecteurs 5,réputés connus, au dessus et en dessous du boîtier sur les lignes 15 16 17 18. Les connecteurs fixes 5, équipés de détrompeurs, sont encastrés dans le bottier et portent les broches mules 6 nécessaires au schéma. Pour essais ou protections t ces connecteurs peuvent recevoir un capot de protection à alvéole iLEvldualisée 7. Les raccordements se font en des points de jonction 8 regroupés sur des blocs de jonction réputés connus 9 juxtaposés en face avant sur les lignes 19 2G 21.Les blocs de jonction réputés connus sont encliquetés sur un profil 10 qui porte également deux peignes 11 encliquetés au dessus et en dessous des blocs de jonction. Le point de jonction qui pourra être, sur le schéma, avantageusement représenté par une bulle portant à lEd giur le numéro repère du point, est en fait une ligne de cinq contacts reliés par 3 et par 2. La fermeture du circuit ou l'ouverture du circuit entre les deux groupes est obtenu par un cavalier 12 que l'on enfiche en c et d d'une ligne de jonction 8.Les fils de câblage de la table rendus solidaires, ici sertis, dans ltextrêmité opposée des broches fixes mâles sont imperdables et de longueur adéquate, pour à travers la botte à vrac 13 pouvoir être enfichés sur n'importe quel point repéré a ou e des lignes de jonction 8 à l'aide de la fiche 14. Dans certains cas de figure où l'on désire ne pas mettre de cavalier, on établit le circuit en a et c. Un repérage fonctionnel 24 est possible en b de 8. Pour simplifier l'exposé, on a confondu volontairement "point de jonction, ce qui correspond à l'aspect physique d'un raccordement électrique sur un schéma et "ligne de jonction qui correspond à la forme de réalisation décrite ici.On admet également que chaque demi-ligne de jonction comporte plusieurs contacts, chaque contact pouvant recevoir une fiche. Le principe du câblage de la table universelle repose sur le fait que, toute fonction entrant par un fil en un point quelconque de la table peut être ressortie en un aukre point quelconque de la table, ce schéma pouvant être précâblé et modifie, les circuits établis comportant des points tests et des points Atouverture, les fils,entrées et sorties de la table, étant raccordés en ua point par jonction encliquetable. Les règles qui garanti+sen$ la simplicité de la table et son originalité sont alors les agivantes Deux fils de la table sont connectés en un point de jonction. En un point de jonction il n'y a que deux fils. Tout fil existant dans la table est utile. Tout fil inutile est déposé. Un cavalier assure la continuité du circuit entre les deux fils de deux demilignes de jonction. Les points tests sont sur le cavalier lorsqu'vil est en place, le circuit étant ferméoou en c et d de la ligne de jonction 8, lorsque le circuit est ouvert,le cavalier étant retiré.Lorsque l'on veut raccorder ensemble électriquement plusieurs fils,-on raccorde les fils en un point d'étoilement après être passé par un point de jonction. Le point d'étoilement 25 est créé en schuntant ensemble plusieurs broches d'un bloc femelle, que l'on spécialise pour la clarté du schéma en bloc de capacité 3,5 ou 10 fils.Sur le schéma, cela apparatt sous la forme du point de connection, le point noir habituel. Les blocs femelles sont bien str embrochés sur des entrées mâles que l'on choisit en établissant le schéma. Accessoirement à la table de câblage sont liés des cordons de raccordement neutres. Ces cordons sont de différentes longueurs standard prédéterminées Ils sont constitués des extrémités 22 portant des broches femelles 23, embrochables sur les extremites mâles de la table. Ils sont donc fabriqués en série, sont interchangeables et récupérables, équipés à la capadhé maximum du connecteur. Ce système augmente l'efficacité de la table paisqutil n'y a que des raccordements embrochés. Les appareils sont approvisionnés avec des sorties connecteurs mâles avec détrompeurs identiques à la table ou sont adaptés avec ces connecteurs. Les ssaneeteurs femelles des cordons sont équipés des détrompeurs complémentaires aux détrompeurs des connecteurs fixes mâles. Le repérage des blocs connecteurs Entrée et Sortie se fait de 1 à n. Les lignes de jonction sont repérées de 1 à n. Les fils de câblage sont numérotés de O à 9 comme la broche dont ils sont solidaires. La fiche s'embrochant côté jonction porte sur la gaine isolante le NO du bloc dont le fil est issu. Le repérage fonctionnel 24, porté en bout d'une fiche est embroché en b de la ligne de jonction. Le fil 347 est le fil 7 du bloc 340Le fil 684 est le fil 4 du bloc 68 Les fils 347 et 684 sont raccordés au point 46. On voit sur les figures 3 et 4 la figuration du repérage sur les schémas. Il résulte comme avantage de l'utilisation simultanée de la table, des cordons et des matériels adaptés ou équipés que les risques et les contraintes des travaux sous tension sont supprimés puisque tous les raccordements sont débrochables avec du matériel permettant la séparation ou l'établissement des circuits et de ce fait le travail dans une sécurité absolue. L'invention n'est pas limitée à la forme de réalisation décrite, des modifications pouvant y être apportées tout en restant dans le cadre de l'invention. Cette table de câblage universelle, objet de l'invention, ainsi que le système de raccordement par cordons neutres entre la table et les appareils peuvent cotre utilisés avantageusement dans tous les ensembles réalisés actuellement à laide du câblage traditionnel. La conception permet de l'intégrer également dans les installations anciennes à l'occasion de modifications. REVENDICATIONS 1,Table de câblage permettant la réalisation et la vérification du cftblage en atelier tout en permettant l'évolution ultérieure facile du schéma, son contrale et sa maintenance sur le site,caractérisée par le fait que la table de câblage est universelle,c'est à dire à utilisation non préétablie,mais équipée de tous les fils de câblage permettant,par simple embrochage sur une ligne de jonction,la réalisation de tout circuit électrique. 2.Table de câblage selon la revendication 1 caractérisée par le fait qu'un volume est réservé entre les connecteurs Entrées et Sorties et les blocs de jonction, constituant ainsi un caisson intégré pour la mise en vrac du câblage. 3.Table de câblage selon les revendications 1 et 2 caractérisée par le fait que les jonctions,l#ouverture des circuits et les points tests sont situés sur les lignes de jonctions, groupés sur des blocs connus on SOie 4.Table de câblage selon les revendications 1,2 et 3 caractérisés par le fait que les lignes de jonctions sont composées de deux demi-lignes, chaque demi-ligne comportant un contact pour l'embrochage de la fiche et un contact pour l'embrochage du cavalier.Un enplacement de contact supplémentaire est réservé sur l'une des demi-lignes entre l'embrochage de la fiche et l'embrochage da cavalier pour la mise en place de la fiche portant le repérage fonctionnel. 5.Table de câblage selon l'une quelconque des revendications 1,2#3,4# caractérisée par le fait que les rls,sortant à l'arrière des broches connues des connecteurs fixes de la table,sont imperdables coté broche,sent peignés au droit des lignes de contacts par des peignes connus et portent o'- l'autre extrémité une fiche imperdable connuo. 6.Table de câblage selon l'une quelconque des revendications 1,2,3,4,5, caractérisée par le fait qu'un circuit est établi en embrochant les fiches de deux fils a raccorder,sur une meme ligne de jonctions, que la fermeture ou l'ouverture individuelle de chaque circuit est possible par le retrait ou la mise en place du cavalier reliant les deux demi-lignes qui constituent la ligne de jonction, qu'il existe un point test,lorsque le circuit est fermé,sur le cavalier et deux points tests amont et aval,lorsque le circuit est ouvert,le cavalier étant retiré, qu'un repérage fonctionnel fixe au bout d'une fiche est embroché sur la ligne de jonction.