Brevet FR2400231A1 — publié le 19790309

b) La présente invention concerne un régulateur électronique destiné à asservir le systéme de climatisation pour que la tempera- ture dans le local climatisé soit maintenue à une température de con signe affichée. Il peut agir: 1) Sur la vitesse de la pompe de circulation d'eau dans les installations de chauffage central par radiateur. 2) Sur la vitesse d'un ventilateur dans les installations de chauffage par air pulsé. 3) Sur la puissance fournie à la résistance d'un radiateur élec triaue (ventilé ou non). 4) Sur la vitesse de circulation d'eau dans les paneaux solaires c) Dans les dispositifs actuels, la rég,ulation est effectuée par des thermostats mécaniques ( à bulbe ou à bilame) ou électronique agissant par "tout ou rien" provoquant: - des bruits de dilation dans les installations de chauffage par radiateur. - une impression désagréable au demarrage à pleine puissance des ventilateurs aprés arrêt dans les installations à air pulsé. Par ailleurs les appareils actuels progressifs par bulbe et pointeau sont peu fidéles et peu fiables. d) Le dispositif proposé à pour mérite principal d'asservir la puissance calorifique à la tempèrature de consigne d'une façon progressive et fine. (Dans certaines installations régulation à 1 C prés). But recherché: L'économe d'énergie et un meilleur confort des usagers. Appareil - fiable - fidèle dans le temps (pas zd'écrouissage des-mé- taux) - facile à raccorder (en série avec le conducteur neutre) - - commande identique à celle d'un thermostat mécanique - plages de température facilement modifiables - position l'hors gel" (60 centigrade) incorporée - deux principes utilisables seuls ou alternés dans un même appareil. River: chauffage: Tetlpérature ~~t Vitessèdu ventilateur Futé: Refroidisse-ment: Température Vitesse du ventilateur " (Utilisable dans les installations de climatisation à air pulsé. e) Descriptif: I) Croquis 1: Variateur à diac et triac Système de commande classique du TRIAS T1 par angle de conduction variable à l'aide d'un DIAC D1.(Se rapporter à la notice technique des fabricants de triacs). Lorsque la charge est un moteur, ce dernier doit avoir les caracté ristiques suivantes: Moteur monophasé à déphasage permanent par condensateur. - Cl et R1: Circuit de déphasage, commande de la gachette du triac - C2 et R2: Circuit réduisant les risques d'ammorçage intempestif dans les charges selfiques (cas des moteurs). - L3 et C3: Circuit de filtrage des parasites. Les valeurs Cl - R1 - C2 - R2 - L3 - C3 sont fonction des charges à réguler. II- Croquis 2: Circuit amplificateur (principe) (Objet principal de l'invention) L'amplificateur A01.77 est alimenté entre le giieutre ( irectement)et la Phase (à travers la charge et l'inductance) par R3 et R4 de fortes valeurs (il ne consomme aue 5 mA). L'amplificateur comporte un redresseur interne des transistors - Le gain de l'amplificateur varie d'une facon classique en fonc tion de sa tension de Base schématisée par le potentiométre P1. Suivant aue la Thermistance (résistance variable en fonction de la température) est placée en X ou Y; les augmentations de température provoquent une diminution de résistance de la thermistance aui placée en X provoque une augmentation du gain. Placée en Y provoque une diminution du gain. Les signaux prélevés par C4 déphasés et amplifiés sont transmis au diac par C5. Plus les signaux sont amplifiés, plus ils bloquent le triac orovo- quant une diminution de l'angle de passage (donc de la puissance moyenne). - Régulation de chauffage Thermistance placée en X T Th Gain Puissance - Régulation de ventilation Thermistance placée en Y T Th Gain Puissance III- Croquis 3: Climatisation nar air pulsé - L'inverseur Inv permet en position A = ETE de faire varier le débit dvair frais. T le débit du ventilateur. Le potentiométre R1 permet d'afficher la température de consigne. B = HTfEP de faire varier le débit d'air chaud. T le d bit du ventilateur. Le potentiométre R2 permet d'afficher la température de consigne. - L'interrupteur "Int" qui s'ouvre en fin de course lorsque R2 est au maximum. (Températures basses) permet au ventilateur de démarer à 60 position hoirs gel. (L'appel d'air frais provoque le démarrage, de la chaudiére de chauffage). f) Les utilisations sont les suivantes par ordre d'importance: 1- Régulation des-pompes de circulation des installations classiques de chauffage central par radiateurs (fuel.- gaz - charbon) 2- Régulation de la ventilation des chauffages à air pulsé. 3- Régulation de la ventilation d'air frais des habitations salles de spectacles - Serres - Elevages de poulets porcs, etc....) 4- Régulation des convecteurs dans les installations de chauffage électrique intégré. 5- Régulation des convecteurs d'appoint (t Kw) dans les climatisations de grands ensembles 6- Régulation de la climatisation par air pulsé (voir appli cation croquis 3). 7- Régulation de la circulation d'eau dans les panneaux solaires. (Moins le soleil chauffe moins la circula tion du fluide de 1 'échange calorifique entre panneau et accumulatiQu est rapide) Remarque:Conçu pour des moteurs monophasés 220 V à cage d'écureuil et déphasage permanent par condensateur, le systéme est destiné à des moteurs de faible puissance. Pour les convecteurs il est limité à 3 Kw. REVENDICATIONS 1- Dispositif électronique destiné à réguler d'une façon j?ropor- tionnelle les systémes de climatisation p-our maintenir la tempéra ture d'un local à une valeur affichée à 0,5 prés dans le meilleur des cas. Caractéristiques: 220 V alternatif monophasé 3 kilowatts maximum. Caractérisé par le fait qu'il est électronique, qu'il délivre à la charge une puissance proportionnelle à la température. Exemple: 180 centigrade 9/10 Puissance 20 centigrade 5/10 Puissance 22 centigrade 1/10 Puissance 2- Selon revendication 1 Dispositif électronique comportant unamplificateur redresseur A01.77 alimenté directement en alternatif. 3-Selon revendication 1 Delivre une puissance prôporlionnelle à la température dans les con- figurations suivantes: - 1 Température f Puissance - 2 Température / Puissance > - 3 Température / Puissance / ou par inverseur manuel incor poré. 4-,Selon revendication 1 Fonctionne sur charges ohmiques (convecteurs) et selfiques (moteurs monophasés à déphasage permanent par condensateur). 5- Selon revendication 2 Gain de 1 l'amplificateur commandé par une thermistance. 6- Selon revendication 2 Plages de températures de consignes facilement modifiables par changement de valeur de potentiométres, résistances de garde et thermistances - En particulier - fonctionnement du systéme à + 60 (Position hors gel) obtenue par le choix des résistances de polarisation de l'amplificateur et un interrupteur. 7- Selon revendication 3 Pente de régulation du systéme proportionnel modifiable par le choix des composants de-l'amplificateur A01.77 et des Thermistances. Exemples: