Brevet FR2402909A1 — publié le 19790406

L'invention concerne un dispositif de branchement pour un avertisseur d'incendie à ionisation, c'est-à-dire un dispo- sitif de branchement qui amplifie le signal de sortie (potentiel de commande) d'un détecteur de fumée à ionisation et qui permet simultanément de mesurer ce signal. Cette mesure est d'une grande importance lors de la fabrication des avertisseurs d'incendie à ionisation et lors de leurs essais de mise en oeuvres pour pouvoir régler la sensibilité d'un branchement de déclenchement monté à la suite. Comme transformateur d'impédance d'un avertisseur d'in- cendie à ionisation connu, (brevet allemand 2 541 290 pon utilise un transistor à effet de champ à la suite duquel est branché un déclencheur. Si le potentiel de commande doit être mesuré, cette mesure n'est possible qu'à l'aide d'un électromètre étant donne la grande résistance ohmique de la chambre d'ionisation.En dehors de la dépense importante d'appareillage, ce procédé présen- te l'inconvénient qu'il en résulte un branchement supplémentaire de la chambre d'ionisation, ce qui aboutit à fausser les Valeurs de mesurez Grâce à l'invention, il est possible de réduire la depen- se en appareillage pour la mesure du potentiel de commande et d'empêcher le branchement supplémentaire de la chambre d'ionisa tion à très haute résistance ohmique, grâce à quoi une prévu sion de mesure élevée est atteinte. L'invention résoud le problème de créer un dispositif de branchement pour un avertisseur d'incendie à ionisation9 disco sitif qui, à c8té du branchement d'un circuit de déclenchement, permet sans branchement supplémentaire de la chambre dlionisaw tion, la mesure simultanée du potentiel de commande0 A cet effet, l'invention concerne un dispositif de branchement pour un avertisseur d'incendie à ionisation avec un tant sistor double MOS à effet de champ, dispositif caractérisé en ce que l'un des systèmes du transistor double MOS à effet de champ, est prévu comme transformateur d'impedance, et en coopte ration avec l'autre système, comme suiveur de double source en tant qu'entrée d'un branchement d'électromètres tandis qu'un amplificateur opérationnel est branché en aval du suiveur de double source0 L'invention va être décrite plus en détail en se référant à un exemple de réalisation représenté schématiquement sur 2a figure unique ci-jointe. Le dispositif de branchement est constitué de deux chambres d'ionisation 7, branchées l'une à la suite de l'autre entre les bornes 1 et 2. La paroi de séparation entre la chambre de comparaison fermée et la chambre de mesure perméabLe à la fumée, est reliée à la borne de déclenchement d'un des systèmes du transistor double 8 M O S à effet de champ qui fonctionne avec la résistance de source 9 comme transformateur d'impédance. A la sortie du transformateur d'impédance, est raccordé le bran chement de déclenchement d'alarme 11. Le fonctionnement de l'avertisseur d'incendie à ionisation est ainsi garanti. A cette sortie peut simultanément être raccordée , par l'intermédiaire de la borne 5, l'entrée non inversante d'un amplificateur opérationnel 12. Le second système du transistor double 8 M O S à effet de champ, fonctionne avee la résistanee 10 comme suiveur de source. Ce suiveur de source est relié, par l'intermédiaire de la borne 6 à l'entrée inversante et la borne de déclenchement est reliée, par l'intermédiaire de la-borne 4 avec la sortie de l'amplificateur opérationnel 120 Ce branchement d'ensemble peut aussi bien être une partie eons titutive de l'électronique de l'avertisseur d'incendie à ionisation 4- disposé extérieurement uniquement dans des buts de mesure et de contrôle. A la sortie de l'amplificateur opérationnel 12, c'est-à-dire sur la borne 3 la tension de l'électrode de com- mande à grsnde-résistance ohmique peut être mesurée avec une faible résistance ohmiquee R E V E N D I C A T I O N Dispositif de branchement pour un avertisseur d'incendie à ionisation avec un transistor double MOS à effet de champ, dispositif caractérisé en ce que l'un des systèmes du transistor double (8) MOS à effet de champ, est prévu comme transformateur d'impédance, et en coopération avec l'autre système, comme suiveur de double source en tant qu'entrée d'un branchement d'électromètre, tandis qulun amplificateur opérationnel (12) est branché en aval du suiveur de double source.