Brevet FR2367986A1 — publié le 19780512

L'invertion se rapporte à un dispositif de commande de la mise en marche d'un ventilateur d'extraction des produits de combustion pour un chauffeeau à gaz. Pour que les chauffe-eau ou chauffe-bains à gaz fonctionnent de fa çon correcte et sans risque d'intoxication par refoulement des gaz brblés, il faut d'une part, que les arrivées d'air nécessaire à la combustion soient suffisantes et d'autre part, que ltévaeuation des produits de combustion s'effectue correctement. Dans certaines installations un simple conduit d'évacuation de ces produits de combustion ne peut être réalisé, c'est pourquoi il est parfois nécessaire de monter, au sommet de la hotte qui recueille les gaz brûlés sortant du corps-de-chauffe, un ventilateur d'extraction qui crée un tirage dans l'appareil et favorise l'évacuation des gaz brûlés. Le ventilateur est alimenté par un moteur électrique.Comme on sait que les puisages d'eau chaude effectués avec ces appareils n'interviennent que de temps à autre, on ne peut envisager de laisser tourner le ventilateur en continu à longueur de journée quand il n'y a pas de puisage, pour des raisons évidentes : usure du moteur, consommation électri- que, bruit de fonctionnement, vibrations, etc... Il faut donc prévoir un système qui assure la mise en fonctionnement dudit ventilateur d'extraction au moment du puisage d'eau par l'usager. Le dispositif suivant l'invention assure cette fonction de manière simple et efficace ; il présente en outre l'avantage de se raccorder facilement à un appareil de série, c'est-à-dire quton peut le rajouter sans modifications importantes à l'appareil que l'on veut munir d'un ventilateur d'extraction. Suivant l'invention, on branche sur le conduit d'admission du gaz aux brûleurs un petit boitier à membrane,-connu en soi, - dont la membrane se déplace sous l'effet de la pression du gaz dans le conduit et on fait porter par cette membrane au moins un aimant qui agit sur un interrupteur électrique fixe qui commande le moteur du ventilateur d'extraction. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description qui va suivre d'une forme de réalisation en référence au dessin annexé qui représente une vue schématique en coupe d'un chauffe-bains muni d'un ventilateur d'extraction. Le bloc à ailettes 1 du corps de chauffe 2 est surmonté d'une hotte 3 portant un ventilateur d'extraction 4 et -un tube d'évacuation des gaz brûlés 5. L'arrivée du gaz aux brûleurs s'effectue d'aboie par l'intermédiaire d'un méca nisme 6 de commande et de sécurité lié :u bon fonctionnement de la veilleuse 7 et du thermecouple 8 du dispositif de sécurité, puis par l'intermédiaire du mé- canisme gaz schématisé en 9 qui renferme comme on sait le boitier à membrane ré agissant au puisage d'eau pour l'ouverture du clapet d'admission gaz. Un petit boitier 10 renfermant une membrane 11 est raccorde au tube 12 d'arrivée du gaz au brûleur en aval du mécanisme 9, par l'intermédiaire du petit conduit 13 qui débouche dans la chambre inférieure 4 du boitier 10. La membrane @ porte au moins un aimant 17 dont les lignes de force, quand l'aimant est en position haute, agissent sur un interrupteur électrique 15 (par exemple un interrupteur à ampcule) fixé sur le boitier 10. L'interrupteur 15 est monté en série avec l'alimentation secteur du moteur 16 d'entrainement du ventilateur d'extraction 4. Puand un puisage est effectué, les conditions de bon fonctionnement étant réunies, c'est-à-dire quand le ch@uffe-b@ins est armé et quand les dispositifs complémentaires de sécurité, par exemple contre le refoulement des gaz brûlés (dispositifs non représentés) n'interviennent pas, le gaz @st donc admis au brûleur par le tube d'arrive 12.Dès que la pression s'est établie dans ce tube, elle s'établit également dans la chambre 14 par le petit conduit 13 ce qui a pour effet de provoquer la levée de la membr@ne 1 Le champ de force de l'aimant 7 qui a suivi @@ mouvement agit donc sur l'interrupteur électrique 15 qui ferme le circuit d'alimentation électrique du moteur 16, lequel entraine le ventileteur d'extraction 4. Dès que le puisage d'eau s'arrête, le gaz ne parvient plus aux brûleurs et -de façon inverse-, la membrane 11 revient à sa position première pour laquelle l'aim@nt n'agit pas sur l'interrupteur électrique 15 qui coupe alors le ventilateur d'extraction. L'avantage de ce dispositif simple réside dans le fait que le boitier à membrane 10 peut se fixer aisément dans la zone inferieure de l'appareil près des @écanismes de l'appareil. Un seul raccordement 13 souple ou rigide est à prévoir soit sur le tube d'arrivée du gaz aux brûleurs, soit sur la rampe de distribution aux becs de brûleur. En outre, du cô@é ventilateur d'extraction, l'ins tallateur @ seulement à monter le groupe moto-ventilateur sur la hotte et à effectuer le branchement électrique simple entre celui-ci et le boitier 10. Ces opérations ne nécessitent pas le démontage de l'appareil 1 et se font aisément sur le site d' installation, quel rue soit le type et la puissance de l'appareil L'invention ne se limite pas à la réalisation décrite mais en englobe aussi toutes les variantes constructives notamment en ce qui concerne là conception, le montage et la disposition des éléments constitutifs du boitier 10. R E V E N D I C A T I O N S @) - Dispositif de commande du ventilateur d'extraction des gaz brûlés d'un chauffe-eau à gaz, caractérisé par le fait que la pression du gaz admis au prûleur lors d'un puisage d'eau s'établit par un petit conduit 13 dans la chambre 14 d'un boitier à membrane 10, -connu en soi-, dont la membrane 11 porte au moins un petit aimant 17 mobile avec elle qui agit sur un in terrupteur électrique 15 de sise sous tension du moteur itentrainement du ventilateur d'extraction 4. 20) - Dispositif de commande selon la revendication 1 caractérisé par le fait que le conduit 13 prend sur la tueulure de distrib@tion os du gaz aux rampes de brûleur. 30) - ispositif de commande selon la revendication 1 caractérisé par le fait que l'interrupteur électrique 15 est constitué par une ampoule à contact fixée au boitier 10. 40) - Dispositif de commande selon les revendications t et 3 caractérisé par le fait que le boitier 10 associé à l'interrupteur 15 est fixé au mécanisme gaz ou à un support quelconque dans la partie inférieure de l'appareil au-dessous des rampes de brûleur.