Brevet FR2354109A1 — publié le 19780106

La presente invention a pour objet un dispositif destine a couper l'arrivée du combustible en cas d'incendie a tout appareil dont le fonctionnement requiert une alimentation en combustible liquide tels que chaudière, moteur thermique fixe, four industriel, étant entendu que tout autre appareil du même type ne saurait sortir du cadre de la gresente invention. Ce dispositif est particulierement indiqué lorsqu'il s'agit de proteger des chaudières, des moteurs thermiques ou des fours industriels qui ne sont pas places sous surveillance permanente. Il vient avantageusement compléter les organes de sécurité qui sont imposes par la règlementation en vigueur, notamment en matière de chaufferies. En effet, en cas de fuite de combustible et d'inflammation de celuici pour quelque cause que ce soit, une chaudière peut continuer d'être alimentee avec une pression suffisante pour que le brûleur fonctionne normalement Le détecteur de flamme ne constate donc aucune anomalie. L'incendie peut donc évoluer sans qu'il y ait arrêt de la chaudière (ou du moteur thermique du four). Le combustible continue a etre apporté régulièrement au foyer d'incendie. L'invention décrite ici remédie à cet état de fait La présente invention est constituée d'un dispositif détectant l'incendie agissant sur un autre dispositif obturant la canalisation d'arrivée du combustible. Le dispositif détecteur peut etre de tout type, par exemple détecteur de CO, 2 ou sonde thermique ou thermovélocimétrique ou ionique, mais une solution avantageuse peut être réalisée en utilisant un dispositif conforme à la figure. Le détecteur est constitué par la juxtaposition d'un élément fusible a température déterminée (du type sprinkler à ampoule ou à élément metallique) et d'un élément combustible (ficelle par exemple) (1). Ce détecteur est un élément d'un cabale (2) tendu dont la rupture entraine la fermeture de la vanne (3) isolant la chaudiere, le moteur thermique ou le four, de l'arrivée du combustible (4). Pour des raisons évidentes de fia bilité la vanne devra se fermer seule des que le câble est rompu (sécurité positive). Ceci est réalisé avantageusement par une vanne dont l'opercule est solidaire d'un levier charge de poids mais la fermeture peut aussi être obtenue par la force de rappel d'un ressort par exemple. Le dispositif de détection devra être placé a l'aplomb du point le plus vulnérable, c'est-à-dire juste au-dessus du bruleur dans le cas d'une chau dière. Avantageusement la vanne obturant la canalisation (4) sera placée sur celle-ci près du point d'entrée de la canalisation dans la chaufferie, c'est àdire le plus loin possible du brûleur donc du foyer d'incendie. De cette fa çon, même en cas de feu important, la vanne ne sera pas déformee sour l'effet de la température et son bon fonctionnement sera naintenu. Le dispositif 5 (système vis-ecrou) assure une tension correcte du câble et permet un remplacement aisé de l'ensemble de détection. REVENDICATIONS 1. Dispositif destiné à interrompre l'arrivée du combustible en cas dtin- cendie à tout appareil dont le fonctionnement nécessite un combustible liquide caractérisé en ce qu'il comporte un élement detecteur de l'incendie agissant sur un élément isolant la canalisation d'arrivée du combustible à l'appareil. 2. Dispositif conforme à la revendication t caractérisé en ce que l'élé- ment détecteur de l'incendie est un élément fusible et/ou un élément combus tille 3. Dispositif conforme à la revendication 2 caractérisé en ce que le détecteur constitue un élément d'un câble dont la rupture entraine la fermeture d'une vanne située sur la canalisation d'arrivée du combustible. 4. Dispositif conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 3 carac terse en ce que l'appareil est une chaudière. 5. Dispositif conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 3 carac terisé en ce que l'appareil est un moteur thermique. 6. Dispositif conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 3 carac térisé en ce que l'appareil est un four industriel.