Brevet FR2352551A1 — publié le 19771223

La présente invention a pour objet un bloc de désinfection adaptable à tous locaux, par exemple des salles d'opération d'ht- pitaux, tous autres locaux à aseptiser etc... la désinfection étant effectuée hors présence humaine et intéressant toutes les parties du local, y compris les coins et les aspérités et en particulier, s'il y a lieu, les gaines de soufflage et d'extraction ainsi que les bouches d'aération. Suivant l'invention, un bloc de désinfection est caractérisé en ce qulil comporte une entrée d'air, un ventilateur, une batterie de chauffage, un appareil humidificateur à vapeur, une unité d'introduction d'un ou plusieurs agents de désinfection et de neutralisation, notamment du formol et de l'ammoniac, une sortie de l'air ainsi chauffé et humidifié et porteur des dits agents et une commande par laquelle un cycle de désinfection se déroule automatiquement hors présence humaine. Ce bloc peut titre placé directement dans le local à désinfecter, ou encore, lorsqu'il existe un réseau de ventilation du local avec une gaine de soufflage et une gaine de reprise, 1' entrée d'air du bloc est branchée sur la gaine de reprise par ltin- termédiaire d'un clapet d'orientation tandis que la sortie d'air du bloc est branchée sur la gaine de soufflage, également par llin- termédiaire d'un clapet d'orientation. Le bloc suivant l'invention permet ainsi de désinfecter efficacement les gaines d'alimentation du local et les bouches de ventilation. En outre, l'utilisation d'une recirculation permanente par un réseau de ventilation permet de garantir un maintien homogène en température et en humidité avec un très faible gradient, ce qui satisfait la condition d'une bonne efficacité du formol. En effet ltefficacité du formol dépend du temps de contact et des conditions climatiques. Il est donc très important que ces conditions soient maintenues dans l'ensemble des parties du local. Le ventilateur du bloc est dimensionné de telle façon que le volume du local soit balayé quatre à cinq fois par heure. La batterie de chauffage est dimensionnée de façon à ce que la température du local puisse être amenée aux environs de 350C. Et l'appareil humidificateur à vapeur est dimensionné de manière à porter l'humidité relative dans le local à environ 75 %. On appréciera que la commande automatique est incorporée dans le bloc. Elle est agencée de telle façon qu'un cycle de désinfection se déroule hors présence humaine et dure de neuf à quinze heures suivant les germes. Le déroulement des phases est automatique afin que l'on puisse bénéficier d'une nuit ou d'un jour de repos du personnel par exemple dans un hôpital. Plus particulièrement dans le cycle automatique on met d'abord le local en condition pour la désinfection. La batterie de chauffage est d'abord mise en route jusqu'à ce que la température ait atteint environ 350C et ceci étant fait, l'humidif i- cateur est mis en route pour porter le degré hygrométrique du local à environ 75%. La batterie de chauffage et l'humidificateur sont soumis à une régulation jusqu'à la fin du cycle, pour maintenir ces conditions de température et d'humidité relative. Puis la sublimation du formol est mise en oeuvre et une minuterie compte le temps nécessaire à la désinfection, puis l'introduction du formol est arretée et on neutralise le formol en utilisant de l'ammoniac. Une forme d'exécution de l'invention est ci-après décrite, à titre d'exemple, en référence aux dessins annexés dans lesquels; la figure 1 est une vue schématique en coupe d'un bloc de désinfection suivant l'invention avec son circuit de commande; la figure 2 montre l'utilisation directe du bloc dans un local; la figure 3 illustre l'application d'un bloc suivant l'invention en alternance avec un système de climatisation du local. Dans le mode de réalisation représenté, un bloc suivant l'invention de désinfection d'un local comporte une enveloppe pa- rallèlépipédique 10 montée sur roulettes 11 et contenant tout ce qui est nécessaire, y compris la commande, pour une désinfection automatique d'un local. A la partie inférieure de l'enveloppe 10 du bloc de désinfection est formé un conduit 12 qui comporte successivement une entrée d'air 13, un moyen de fermeture 14 tel qu'un registre à volets, un vestibule 15 dans lequel sont disposées deux sondes thermostatiques 16 et 17 et deux sondes hygrostatiques 18 et 19. A la suite du vestibule 15, le conduit 12 comporte un filtre 20 et une batterie de chauffage 21 puis un ventilateur 22. Celui-ci est dimensionné de telle façon que le volume du local à désinfecter soit balayé quatre à cinq fois par heure. A la suite du ventilateur 22 le conduit 12 comporte une rampe d'humidification à vapeur 23 et une rampe de désinfection 24. On voit en 25 la sortie du conduit 12 qui est dotée d'un moyen de fermeture 26 tel qu'un registre à volets. Au dessus du conduit 12 l'enveloppe 10 du bloc de désinfection présente un premier compartiment 27 où est contenue toute la commande automatique du bloc qui sera décrite plus loin en détail, et un deuxième compartiment 28 dans lequel sont logés un ballon de vapeur d'eau 29, un ballon de formol 30 et un wallon d'ammoniac 31. Le ballon de vapeur 29 est relié à la rampe d'humidifica- tion 23 par l'intermédiaire d'un robinet 32. Le ballon de formol 30 et le ballon d'ammoniac 31 sont adaptés à être reliés à la rampe de désinfection 24 respectivement par l'intermédiaire d'un robinet 33 et d'un robinet 34. La commande automatique du bloc de désinfection qui est entièrement contenue dans le compartiment 27 est illustrée à la figure 1 sous forme d'un schéma S représenté à coté du bloc de manière à rendre la lecture plus claire. La commande comporte un interrupteur général 35, un relais général 36, un relais de chauffage 37, un relais d'humidification 38, un relais de formol 39 et un relais d'ammoniac 40. Le relais général 36 est associé à la commande 41 d'ouverture des registres d'entrée 14 et de sortie 26. En outre le relais 36 commande le ventilateur 22. Le relais de chauffage 37 qui commande la batterie de chauffage 21 est asservi à la sonde thermostatique 16 formant thermostat régulateur. Le relais d'humidification 38 commande le robinet 32 et est asservi d'une part au thermostat 17 formant thermostat portier et d'autre part à l'hygrostat 18 formant hygrostat régulateur. Le relais 39 commande le robinet 33 et est asservi à une horloge 42 associée à l'hygrostat 19 formant hygrostat portier. Le relais d'ammoniac 40 commande le robinet 34 et est asservi à une horloge 43 déclenchée à partir de l'horloge 42. Le fonctionnement du bloc 10 est entièrement automatique depuis une commande à clé 44 qui est associée au relais général 36. Les registres 14 et 26 s'ouvrent et la batterie de chauffage 21 et le ventilateur 22 sont mis en route jusqu'à ce que le local ait atteint une température de 350C environ puis le thermostat portier 17 met en activité la rampe de vapeur d'eau 23 jusqu'à ce que le degré hygrométrique du local soit de l'ordre de 75%. La batterie de chauffage 21 et la ramps 23 sont soumises à la régulation du thermostat 16 et de l'hygrostat 18 pour maintenir ces conditions de température et d'humidité relatives. Le ro- binet 33 est alors ouvert pour la sublimation du formol par la rampe 24 et ceci pendant une période qui est déclenchée en réponse à l'hygrostat portier 19 et qui est réglée par l'horloge 42, après quoi le robinet 33 est fermé et le robinet 34 est ouvert, ce qui assure l'injection d'ammoniac en 24 pendant un temps réglé par l'horloge 43 en vue de neutraliser le formol puis l'appareil est remis dans la position de départ. Un tel cycle est entièrement automatique et peut durer de neuf à quinze heures suivant les germes. Le bloc peut fonctionner pendant une nuit ou lors d'un jour de repos du personnel. Le blocest entièrement automatique jusqu'au retour aux conditions initiales d'utilisation du local sans intervention humaine depuis le moment déclenché par l'interrupteur 44. Un tel bloc 10 peut dextre placé directement dans un local L comme on le voit à la figure 2 où l'air du local pénètre en 13 dans le bloc et en sort en 25. On peut également utiliser le bloc 10 (figure 3) en alternance avec un climatisateur 45 associé au local L. Dans ce cas, on branche l'entrée d'air 13 sur la gaine de reprise 46 du local L tandis qu'un clapet d'orientation 47 est associé au conduit 48 branché sur l'entrée 49 du climatisateur 45. La sortie d'air 25 du bloc est branchée sur la gaine de soufflage 50 du local L. Un clapet d'orientation 51 permet de faire communiquer la gaine 50 avec un conduit 52 sur la sortie 53 du climatisateur 45. On reconnait en 14 et 26 les registres de fermeture du bloc 10. La commande du bloc 10 permet à volonté soit de fermer les registres 14 et 26 et d'ouvrir les registres 47 et 51 pour permettre une climatisation normale du local L par l'appareil 45, soit de fermer les registres 47 et 51 et d'ouvrir les registres 14 et 26 pour la mise en route de la désinfection par le bloc 10. REVENDICATIONS 1) Bloc de désinfection d'un local, caractérisé en ce qu' il comporte une entrée d'air, un ventilateur, une batterie de chauffage, un appareil humidificateur à vapeur, une unité d'introduction d'un ou plusieurs agents de désinfection et de neutralisation, tels que formol et ammoniac, une sortie de l'air ainsi chauffé et humidifié et porteur des dits agents, et une commande par laquelle un cycle de désinfection se déroule automatiquement hors présence humaine. 2) Bloc de désinfection d'un local suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le dit ventilateur est dimensionné de telle façon que le volume du local à désinfecter soit balayé quatre à cinq fois par heure. 3) Bloc de désinfection d'un local suivant la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que la batterie de chauffage est dimensionnée de façon à ce que la température du local à désinfecter soit amenée aux environs de 35 0C 4) Bloc de désinfection d'un local suivant une quelque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'appareil humidificateur à vapeur est dimensionné de manière à porter l'humidité relative dans le local à désinfecter à environ 75 %. 5) Bloc de désinfection d'un local suivant une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la commande est telle qu'au cours d'un cycle, la batterie de chauffage est d'abord mise en route puis l'appareil humidificateur, puis I'injection de formol,'puis l'injection d'ammoniac. 6) Bloc de désinfection d'un local suivant une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il est associé directement au local à désinfecter. 7) Bloc de désinfection d'un local suivant une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel le local à un réseau de ventilation avec une gaine de soufflage et une gaine de reprise, caractérisé en ce que l'entrée d'air du bloc est branchée sur la gaine de reprise par l'intermédiaire d'un clapet d'orientation et en ce que la sortie dair du bloc est branchée sur la gaine de soufflage par l'intermédiaire d'un clapet d'orientation.