Brevet FR2292191A1 — publié le 19760618

a) Dispositif d'asservissement intégral d'une installation de chauffage central à combustible liquide ou gazeux. b) La présente invention concerne les appareils de régulation de la température d'une ou plusieurs chaudières du type chauffage central, utilisant un combustible liquide ou gazeux, d'une part, celle des locaux d'habitation ou autres desservis, d'autre part et ce, en fonction de la tempéra- ture extérieure et des heures de la journée et de la semaine. f c) Les dispositifs actuels sont incomplets et onéreux d'exploi tation, car dans la plupart des cas ils - - ne sont opérationnels que pour une journée type de 24 H. r - ne prennent en compte que l'heure et la température des locaux, même lors d'une inoccupation prolongée de ceux-ci, - n'ont pas été réalisés pour obtenir une économie de combustible, mais visent essentiellement à l'amélioration de de l'habitabilité par une rapidité d'intervention, f quelquten soit le coût, ; - maintiennent, en général une température fixe, élevée, de la chaudière quelque soit l'heure de la journée et ; la température désservie dans les locaux et leur occupa tion ou non, - - permettent une intervention manuelle, par des usagers souvent incompétents, sur des potentiomètres apparents sans que l'utilisateur se rende compte des répercussions qu'il provoque sur sa consommation, celle-ci ntayant qu'un caractère accessoire eu égard au bien-être. d) Le dispositif préconisé permet d'éviter ces inconvénients et offre en outre les avantages et perfectionnements sui vants : - l'affichage d'une programmation hebdomadaire, quotidienne et horaire, - l'affichage de l & période d'inoccupation prolongée des locaux et la fixati-dn dans ce cas, d'une troisième valeur, fixe, indéréglable, plombable, de la température à + 52 comme le demande impérativeent le Gouvernement. - la réalisation d'économie de combustible pour la passa tion d'un régime à un autre par la p@éep@oprammation de l'horloge, - éventuellement et exceptionnellement par intervention manuelle sur un commutateur prévu à cet usage, sans incidence sur les réglages des appareils, d'arrêter, d'inverser ou de substituer le régime programmé par un utre dans les mêmes conditions, et ce sans modification du pont de mesure, - est axé sur une marche économique maximale n'amputant pas une habitabilité normale de + 20 le jour, - un affinage de la position d'équilibre du pont par un spécialiste lors de la pose : l'usager ne pouvant inter venir par la suite. e) A cet effet la première partie de l'ensemble règle la température de la chaudière en fonction de la température extérieure par l'utilisation, pour la mesure, d'un pont de Wheastone. Il a été prévu d'enfermer la résistance extérieure dans un boitier afin de palier les variations accidentelles et de courte durée dûes à des phénomènes climatologiques. L'action du relais n'est prévue que pour une variation de In à l'extérieur, valeur qui n'est atteinte que pro gressivement. La deuxième partie de l'ensemble fait respecter la tempé rature prévue aux thermostats, suivant le jour, ltheure, et l'occupation des locaux,paramètres affichés lors de la programmation sur le cadran de l'horloge. L'accès au cadran se fait par une petite ouverture transparente, plombable, évitant ainsi les interventions intempestives, en particulier pour les bureaux et ateliers. Lors d'installations complexes, telles que celles compor tant plusieurs collecteurs de départ, il y a lieu que chacun possède sa pompe de circulation et son clapet anti siphon. On commande alors claque pompe par l'ensemble de la deuxième partie et les thermostats correspondants. Il en est de même lorsqu'il est fait usage d > une batterie de chaudières. Dans le cas de batteries de chauffe à unités multiples, il nty a qu'un seul jeu de résistances de mesure, le relais agissent sur les divers coffrets des armoires de commande. La mise en route ou l'arrêt d'une ou plusieurs chaudières suivant la demande de thermies n'est pas du ressort des appareils décrits et reste un problème de chauffagiste qui possède sous ce rapport une gamme importante de maté riels. f) Le système est donc simple et peut s'adapter à une petite résidence principale ou secondaire, aussi bien qutà une distribution complexe de forte puiss-nce telle que celle rencontrée dans le milieu industriel par exemple. REVENDIC@TIONS l. Dispositi@' d'asservissement intégral d'une installation de chauffage central à co @ousticle liquide ou Sazeux, -Caractérisé par 2 parties indépendantes - la première, e;nployaift deux résistances, l'une sensible aux variatinns de la température extérieure, détermine la valeur de la résistance appliqueé sur le collecteur de la chaudière au moyen d'un pont de Wheastone dont le contact du relais de mesure se substitue à l'aquastat de la chau dière. - la deuxième, réglant uniquement la température à l'in- térieur des locaux suivant un calendrier hebdomadaire, quotidien et horaire, par action sur la pompe de circula tion du chauffage, action assurée par 2 inverseurs associés chacun à un thermostat jour/nuit ou à un bilarne fixe +5 . 2. Dispositif selon la revendication I, caractérisé par le fait qu'il comporte une hor loge, commandant par son cadran programmable sur les critères hebdomadaires,quotidiens, et horaires choisis par l'utilisateur, séparément ou simultanément deux inverseurs incorporés de fonctions définies, indépendants lut un de 1 autre. 5. Dispositif selon la revendication I, caractérisé par l'utilisation de 2 résistances séparées, la valeur de la résistance extérieure déterminant celle de 1 t intérieur par un relais qui commande la mise en route ou 1 arrêt du brûleur de la chaudière. 4. Dispositif selon la revendication I, caractérisé par le fait que le potentiomètre d'affinage permet par la variation de sa valeur de résistance celle de la résistance de la chaudière.