Brevet FR2291459A1 — publié le 19760611

La présente invention concerne les appareils de chauffage du type "convecteur" ou "aéro-therm" moto-ventilés ou non. Les convecteurs connus à ce jour pour le chauffage dtappartements ou pavillons sont de deux types - avec échangeur (corps de chauffe) à eau chaude - électrique avec résistance : blindée, toile tissée, résistance nue, résistance sous-vide, résistance sous-verre etc... Dans un cas comme dans l'autre, ces convecteurs ne peuvent être qualifiés : "toutes énergies", puisque dans le 1er cas le fluide de transport des calories à partir de générateurs ou chaudières au t bois, charbon, mazout, gaz, déchets, carburants de toutes natures à l'inconvénient de rejeter systématiquement l'énergie : électrique. Dans le 2e cas, le convecteur électrique de par sa vocation rejette toutes les autres. Le dispositif suivant l'invention permet - le choix de l'énergie sans transformation de l'installation - d'abaisser le court d'exploitation - d'offrir une grande souplesse de fonctionnement - de ne pas être tributaire d'une insuffisance ou défaut d'une énergie. I1 est donc tout de suite imaginable qu'en disposant à l'intérieur du carter 6 deux échangeurs distints : l'un à eau chaude(2) ou tout autre fluide, l'autre à résistance électrique (1) on dispose d'un convecteur "toutes énergies" puisqutil utilisera indifféremment ou simultanément : l'électricité et les autres combustibles de par un générateur ou chaudière polycombustible. L'échangeur à eau chaude est disposé en dessous de itautre pour faciliter le raccordement aux tuyauteries de distribution. La régulation thermique (3) quelle soit : mécanique, à bulbe, ou électrdWique commandera selon la sélection choisie la mise en route de l'échangeur concerné. Cette sélection se fera par bouton inverseur (4) à plusieurs positions. Sur l'échangeur eau chaude il sera nécessaire de prévoir l'adoption d'une vanne électromagnétique (7) ayant une position manuelle d'ouverture en cas de panne d'électricité qui commandera la mise en service. ee convecteur offre en outre la possibilité d'un montage séparé, ltéchangeur (2) et la prolonge de carter (5) peuvent s'adjoindre après le montage du convecteur électrique. Il n'est pas négligeable également que la nuit, par exemple par un jeu de circuit électrique séparé et d'une sonde de départ sur chaux dière, les convecteurs peuvent hêtre automatiquement mis en fonctionnement au refroidissement de la chaudière et fonctionner alors en n "heures creuses REVEND IC AT I ON S 1. Dispositif permettant le chauffage d'habitation ou locaux à partir de toutes les énergies, caractérisé par le fait qu'il comporte plusieurs échangeurs sensibilisés par des énergies différentes ; l'un électrique par l'électricité, l'autre à eau chaude, par l'intermédiaire d'un générateur ou chaudière polycombustible pouvant utiliser le bois, le charbon, le mazout, le gaz, les déchets. 2. Dispositif selon la revendication I, caractérisé par le fait que les deux échangeurs sont adaptables séparément. 3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par le fait que les deux échangeurs peuvent Aetre superposés ou juxtaposés. 4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la régulation peut 8trie mécanique,à bulbe, électrique ou électronique. 5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé par le fait que la régulation peut entre unique par le jeu d'un inverseur. 6. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé par le fait que la régulation peut entre séparée et mixte par l'adjonction d'un robinet thermostatique sur l'échangeur à eau chaude. 7. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé par le fait que les deux échangeurs peuvent fonctionner séparément ou simultanément par le jeu de l'inverseur multi-positions.