Brevet FR2300479A1 — publié le 19760903

Les régulateurs pour accumulateurs électriques de chaleur ont été décrits exhaustivement par Mr Poumey dans : n Systèmes adaptés aux locaux anciens" publié par EDF (Les Renardières, 77 Ecuelles) sous référence HC 312 W 705. La présente invention s'en distingue par les éléments constitutifs représentés par les sous-ensembles A et B des figures 1 ou 2 définis comme suit A - Un interrupteur thermostatique règlablé à deux oontacts décalés par un écart fixe de température et commandant deux circuits électriques. B - Un contacteur inverseur commandé par98ispositif de programme pouvant entre par exemple une horloge change tarif "jour et nuit". Ce contacteur inverseur est du type à deux contacts ouverts plus deux contacts fermés, et peut entre valablement constitué par un relais électromagnétique ordinaire de ce type. La figure 1 représente un accumulateur de type quelconque selon revendication 2. La figure 2 représente un accumulateur dynamique avec résistance additionnelle éventuelle incorporée ou extérieure et asservie au régulateur selon revendication 3. L'intér & de l'invention réside dans les faits suivants 1) abandon pur et simple du thermostat à trois contacts, peu fiable en version Nécanique et couteux en version électronique. 2) un seul type de régulateur est polyvalent pour tous les types d'accumulateurs, permettant la fabrication de régulateurs intégrés, en séries plus longues. 3) pour l'accumulateur de type "statique + convecteur", possibilité nouvelle de relance diurne de la charge. Ceci permet de réduire la puissance totale installée, somme de la puissance d'accumulation et de la puissance de chauffage direct, à une seule fois la valeur des déperditions du local. 4) pour l'accumulateur dynamique, possibilité d'asservir au régulateur une résistance additionnelle intégrée ou extérieure. Ce système peut valablement avoir une puissance d'accumulation de 2 000 W et une puissance additionnelle directe de 667 W, et cette dernière ne modifie le bilan d'exploitation "jour-nuit" que lorsque les déperditions du local dépassent 2 000 W. Un tel appareil est susceptible de remplacer par un modèle unique tous les modèles a consommation exclusive de nuit dans la gamme de puissance de 2 000 à 8 000 W. REVENDICATIONS 1 - Régulateur thermostatique pour accumulateur électrique de cha leur caractérisé par le fait que lton associe A - un interrupteur électrique thermostatique à deux contactes et dont ltécart minimum entre les deux contacts demeure constant. Cet interrupteur commande deux circuits électri ques. B - un contacteur-inverseur électrique tel que l'action d'inversion intervertisse sizultanEment les deux circuits électriques sur les deux contacts du thermostat. 2 - Accumulateur électrique de chaleur caractérisé par le fait qu'il est régulé par le régulateur selon revendication 1. 3 - Accumulateur électrique de chaleur selon revendication 2, et caractérisé par les faits associés - qu'il est du type dynamique, - qu'il comporte la possibilité dtadjonction dqune résis tance directe d'appoint incorporée ou extérieure, - que la résistance d'appoint en place est asservie à la consigne la plus basse du régulateur selon revendica tion 1.