Brevet FR2319848A1 — publié le 19770225

La présente invention concerne les chaudières é combustible dent le fenctionnement autematique est régi par un cycle prcgrammé ou non et utilisé en chauffage central individuel eu collectif. Dans les dispositifs connus de ce genre, à l'arrêt du brûleur, la masse des ga@ chauds résidant dans la chambre à combustien est ordinairement aspirée dans la cheminée qui constitue le conduit d'évacuation, et remplacée par de l'air froid, plus lourd, lequel se réchauffe ensuite pregressivement, ce qui se traduit par une très importante déperdition calorifique, inversement prepor- tionnelle à la durée du cycle de fonctionnement. La conséquence de cette ddperdition est évidemment une consommation accrue de con- bustible. Pour remédier à cet état de fait, divers procédés ont été mis au point depuis fort longtemps, consistant en équipement de tuyauteries d'évacuation de chaudière à l'aide d'un volot à commande manuelle articulé sur axe diamétral permettant de régler le tirage des appareils à feu continu ou, pour les chaudiéres dépendant d'un cycle automatique, d'un velet articulé commandé par un serve-meteur de type quolconque, ou à l'aide d'un dispositif sensible à la flamme du brtleur. Cependant ces dispositifs présentent divers inconvé- nient s tels que la fermeture incomplète du volet ou les aléas du fonctionnement du serve-meteur. La présente invention permet d'éviter ces inconvé @ients on procédait à l'interruption totale du tirage l@rsque la chaudière est à l'arrtt et que le brûleur ne fonctionne pas de façon à interdire l'évacuation des gaz chauds vers l'extérieur, ce qui se tradait par une économie importante de combustible, teat en permettant l'exécution aisée des opérations de ramonage ou d'entretien sans démontage du dispositif et on évitant les risques d'explosion dans le corps de la chaudière. Le dispositif objet de l'invention comporte un interrupteur constitué par un dispositif d'obturation de la section de passage du conduit d'évacuation des gas brûlés, asservi au meteur du brûleur et permettant l'interruption du tirage lorsque le brûleur est à l'arrêt. La commande du dispositif de coupure de tirage par obturation de la section de passage du conduit d'évacuation est reliée directenent aux bernes du moteur du brftleur ou coffret, ce qui se vraduit par un foncti@nnewent "tout on rign", Le dicpositif de coupurs de tirage eat constitué par un volet articulé sur un @elidair@ d'un ensemble fermé monté en série dans le condui d'évacuation au plus près possible de la sortie de la chaudière, s'escamotant totalement à l'intérieur dudit ensemble et permettant ainsi loraque le volet est ouvert, les epérations de ramonage ou autres entretiens de la chaudière sans avoir à démonter le dispositif; d'autre part, lorsque le bradeur fonctionne, l'escamotage tetal de ce volet ne di- minue pas la section de passage nécessaire et existant en d'au tres points dn conduit d'évacuation, le volet est commandé par un électro-aimant à noyau plongeur travaillant en tirant. Le volet décrit ci-dessus comporte lui-même un volet articulé de dimensions plus faibles dont le but est d'assurer une sécurité par son ouverture préalable dans le cas où pour une cause quelconque le volet principal viendrait à ne pas fonctionner, Il s'agit d'un clapet de sécurité qui évite ainsi tout risque d'explosion dans le corps de la chaudière. L'origi- nalité réside également dans le fait que les deux volets sont calorifugés, assurant ainsi une déperdition calorifique minimum à travers leur paroi. lJn certain jeu entre le volet et le corps do l'ap- pareil permet en position de fermeture de celui-ci, le passage d'un débit de fuites de gaz chauds nécessaire pour qu'il n'y ait pas de choc thermique lors du refroidissement du conduit d'dva- cuation. La ferneture ou l'ouverture du volet de coupure de tirage se fait simultanément à l'arrêt ou à la mise en route du brûleur respectivement. Lorsque le brûleur s'arrête, le volet équilibré se ferme sous l'action de son propre poids. Les dessins annexés illustrent à titre d'exemple un mode de réalisation du dispositif conforme à la présente in- vention. La planche 1 est une vue de face en coupe d'un interrupteur de tirage à volets, conforme à l'invention. La planche 2 est une vue de dessus, en coupe par Â-Â de la planche 1. Légende et explication des dessins.- Le repère 1 désigne l'élément de tuyau se raccordant au conduit d'évacuation; le repère 2 désigne la boite de raccordement à cet élément dans laquelle s'escamote le volet 3 (sur lequel est articulé le volet clapet de sécurité 4); le repère 5 désigne l'électre-aimant à noyau plongeur qui cemiande le mouvement du volet 3 par l'intermédiaire de l'ars 6 et de la came repère 7; le repère 8 désigne le contrepoids d'équilibrage partiel du volet 3.Le repère 9 représente un bouton de commande manuelle du volet 3, et solidaire de l'are 6; le repère 10 désigne le capot calorifugé et ventilé pour protection de l'électro-aimant (repère 5). Lorsque le brûleur se met en route, l'électro- aimant se trouve automatiquement sous tension, le noyau plongeur est attiré jusqu'au collage, le volet 3 remonte jusqu' disparature dans la boite 2 ( veir sens des flaches, position volet ouvert représentée en trait mixte). L@rsque le brûleur s'arrête, l'électre-aimant n'est plus sous tension et le volet, par son propre poids revient es position formée, tirage interrompu. La description ci-annexée est susceptible de recevoir de nombreuses modifications ou aménagements sans sortir de la présente invention. Le dispositif objet de l'invention peut être utilisé pour teutes les installations de chauffage colportait une chaudière à combustible liquide ou ga@eux qui fonctionnent selon un cycle automatique régulé telles que les chaudibres d'instal- lations de chauffage central, industrielles eu do@estiques. R E V E N D I C A T I O N S 1 - Dispositif permettant d'assurer le contrôle du tirage d'une chaudière à eycle automatique régulé constitué par un volet obturant le conduit d'évacuation dea gas brûlés asservi au moteur du brûleur, caractérisé par le fait que le volet d'ob- turation est commandé par un électre-aimant à noyau plongeur travaillant en tirant. 2 - Dispositif selon la revendication 1 , caractérisé par le fait que le volet d'obturation est totalement escamotable dans 11 ensemble fermé dont il dépend. 3 - Dispositif selon la revendication 1 , caractérisé par le fait que le volet d'obturation est percé d'une ouverture commande par un second volet de dimensions plus faibles constituant une sécurité. 4 - Dispositif selon la revendication 1 , caractérisé en ce que le volet principal d'obturation et le petit volet de sécurité dont il est fait état dans la troisième revendication, sent calorifugés. 5 - Dispositif selon la revendication 1 , caractérisé on ce que la présence d'un bouton extérieur, à commande manuelle permet l'ouverture du volet et son escamotage, conne il est pré- ciste selon la revendication 2 , pendant l'arrêt du fonctionnement de l'installation.