Brevet FR2308034A1 — publié le 19761112

a) a présente invention concerne un mécanisme de robinetterie d'arret, de vidange ou de puisage applicable aux fluides sous pression, notamment a l'eau froide ou chaude. b) Les robinetteries actuellement utilisées sont fondées sur divers principes. lies plus couramment employées, dites "à soupape" font l'objet de normes N.F. qui dispensent de les décrire. Elles présentent,à l'usage, les inconvénients suivants: -nombre de pie ces relativement élevé, au moins huit. -prasence obligatoire d'un presse-toupe, sujet à fuir. -prosence d'une vis de commande sujette à l'usure d'où résul tent des vibrations. -déformation progressive du disque assurant l'étancheité. -étancheité dépendant du serrage, ce qui incite l'usager à forcer le mécanisme et aggrave la déformation du disque et l'usure de la vis. -mécanisme partiellement ou totalement dans le fluide. Certaines robinetteries fondées sur d'autres principes, à tournant, à bille, à boisseau sphérique, etc... éliminent certains de ces inconvénients au prix d'autres: fermeture brusque provo quant des coups de bélier, grippage, complexité et coût accrus. c) lie mécanisme faisant l'objet de la prdsente invention se signale par les caractéres suivants: -il ne comporte que trois piéces, voire même deux pour cer tains emplois, plus éventuellement un verrou. -il ne nécessite pas de presse-étoupe. -il ne fait pas necessairement usage d'une vis de commande, mais s'il en comporte une elle est de grand diamètre, ce qui réduit l'usure,et à rattrapage de jeu automatique, ce qui élimine les vibrations. -le dispositif obturateur ne peut pas être forcé et n'esttsu- jet à aucune déformation. -l'étancheité ne dépend pas du serrage ett s'obtient avant la fin de course. de l'organe de commande. -le mécanisme est totalement hors du fluide controlé. -il'n'y a pas de grippage possible. -si la commande est à vis la fermeture est progressive. -le changement d'obturateur, si necessaire, est facile: le démontage se fait sans aucun outil. d) Le mécanisme, objet de l'invention, comprend: - un corps de robinetterie (I), de forme exterieure quelcon que, comportant un évidement cylindrique ouvert à une ex trémité et percé, en outre, de deux orifices: l'un pour l'entrée du fluide, l'autre pour sa sortie. - un obturateur (2) constitué d'un manchon cylindrique mince fermé à une extrémité, en matière élastique, coulissant ett tournant à frottement doux dans la cavité cylindrique du corps. - un organe de commande (3) dont le mouvement autorise ou contraint le déplacement axial et éventuellement rotatif de 1 'obturateur. Cet organe peut, pour certains emplois, constituer avec l'obturateur une piéce unique ( figure 2 ) - éventuellement un verrou (4) limitant le déplacement de l'organe de commande. En position de fermeture, l'obturateur, logé dans la cavité cylindrique du corps, masque l'orifice de sortie du fluide en laissant découvert l'orifice d'entrée. La pression de ce fluide, s'exerçant sur la paroi cylindrique intérieure du manchon élastique, dilate ce manchon et, l'appliquant fortement contre l'ovidement cylindrique, réalise l'étancheité. La manoeuvre de l'organe de commande a pour effet: - le cas échéant d'entrainer en rotation le manchon obturateur - dans tous les cas de contraindre ou d'autoriser le déplace- ment axial de ltobturateur. lie mouvement est contraint si organe de commande et obturateur sont d'une seule pièce il est autorisé dans le Qas contraire et s'effectue alors sous l'effet de la pression du fluide s'exerçant sur le fond fermé de cet obturateur. Ce mouvement dAcouvre l'ori fice de sortie du fluide. I1 est à remarquer que 'est le retrait du bord du man chon qui détermine l'ncoulement. Si donc le manchon est entrainé en rotation l'usure éventuelle par abrasion due au mouvement du fluide se répartira sur tout le périmètre du bord ce qui en retardera la dégradation. On remarque également qu'une échancrure modérée du bord du manchon n'en compromet ni l'étancheité ni le fonctionnement. e) lie mécanisme objet de l'invention peut être appliqué à la fabrication de toute robinetterie destinée au contrôle d'un fluide sous pression. En particulier à la robinetterie saritpire pour eu froide ou chaude. Il se prête à la fabrication de mélangeurs ou de mitigeurs mécaniques ou thermo- statiques. La figure trois illustre ure possibilité de miti- geur mécanique composé de quatre pinces seulement, y compris le verrou. REVENDICATIONS - I - : Robinetterie à manchon coulissant pour fluide sous pression. Caractérisé par le feit que l'étanchéité, en position fermée est obtenue par l'effet de la pres sion du fluide s'exerçant sur la paroi in terieure d'un manchon cylindrique élastique. - 9 - : Robinetterie selon la revendication I Caractérisé par le fait que l'ouverture s'obtient par le déplacement axial, accompagne ou non d'un mouvement rotatif, de ce manchon dont le bord découvre l'orifice de sortie du fluide - 3 - . Hobinetterie selon la revendication I Caractérisé par le fait que le mécanisme est totale ment hors du fluide contrôlé et qu'il n'y a pas de presse-toupe.