Brevet FR2272318A1 — publié le 19751219

La présente invention concerne un robinet à commande pyro theenique, c'est-à-dire un robinet dans lequel l'ouverture est commandée par une décharge de poudre. Dtune manière générale, il existe trois types différents de robinets destinés à fermer des récipients contenant des gaz liquéfiés ou comprimés, à savoir, les robinets à fermeture directe, les robinets à soupape inversée et les robinets à percussion. Bes robinets à fermeture directe comprennent une tige sur laquelle a été disposée une matière déformable, venant appuyer sur un siège, contre la pression interne du récipient, cette tige étant maintenu en place, soit par un pas de vis, soit par un système de levier quelconque. Ce type de robinet fonctione dune façon semblable à celle de tous les robinets d'eau couramment utilisés. Dans les robinets à soupape inversée, qui sont d'un type analogue au précédent, mais dans lesquels le siège est situé dans la partie sous pression, la pression concourt à la fermeture du robinet en appuyant sur ce dernier. Contrairement aux robinets du type précédent, il ne faut pas soulever la tige du clapet pour obtenir ltouverture, mais y appuyer dessus. Bes robinets à percussion, utilisés de préférence dans le cas de gros débits, comprennent un système de fermeture assez semblable à ceux précédemment mentionnés, mais ou, au centre, est disposé un clinquant de faible épaisseur. Un obvient ltou verture du robinet en percutant ce clinquant. Un système additionnel peut être utilisé pour refermer le robinet. Ges trois types de robinets présentent donc une caractéristique commune, à savoir, le fait que l'étanchéité est touåours obtenue par la déformation dtune rondelle appliquée sur un siège. Toutefois les robinets à percussion ont la réputation dAetre plus étanches uniquement du fait que le pas de vis étant situé à l'intérieur du corps du robinet, on ne peut pas l'atteindre et on ne risque pas d'ouverture intempestive. Dans les robinets pyrotechniques, c'est-à-dire des robinets dans lesquels l'ouverture est commandée par une décharge de poudre qui perfore un clinquant disposé dans la partie centrale du robinet, ltétanchéité est obtenue d'une façon analogue à celle des robinets du troisième type. Cette perforation peut se faire de trois façons différentes: - soit par la compression fournie par la charge de pn-dre; -ou bien par la projection d'une balle sur l'opercule, -ou bien par la projection vers l'avant d'un percuteur qui vient, en général, s'appliquer sur une butée limitant sa course et qui perfore l'opercule. L'invention a pour objet l'utilisation, pour la réalisation d'un robinet à commande pyrotecbniqu,d'un robinet du susdit premier type, et de boulons explosifs qui servent, de façon connue à toutes sortes d'utilisations, telles que par exemple le remorquage de cibles en aviation, qui, employés concourammentspermet- tent un fonctionnement du robinet par commande pyrotechnique, aussi sûr que ceux précédemment décrits, et un mode de réalisation plus simple et beaucoup moins onéreux. Selon une caractéristique de l'invention, le boulon pyrotechnique maintient en place l'axe central du robinet, en concourant dans certains cas à la force d'application de la partie déformable sur son siège. Des modes de réalisation de l'invention seront décrits ciaprès, à titre d'exemples non limitatifs, avec référence aux dessins annexés dans lesquels: La figure 1 est une vue en coupe d'un robinet à commande pyrotechnique utilisant un boulon exploisif. La figure 2 représente en élévation un robinet, d'un type analogue au précédent, utilisant deux boulons explosifs. La figure 3 est une vue de face avec coupe partielle d'une variante du mode de réalisation représenté figure 1. La figure 4 représente en élévation une variante du mode de réalisation représenté figure 2, et enfin, La figure 5 représente, en élévation,un robinet à commande pyrotechnique comprenant un boulon explosif-et, d'autre part, un système à levier rotatif permettant l'ouverture à la main du robinet, Âvec référence à la figure 1, le robinet 1 comprend un corps 2 comportant un conduit d'arrivée 3 et un orifice de sortie 4. La fermeture du robinet 1 et son étanchéité sont obtenues en appliquant une membrane déformable 5 sur un siège 6 du corps 2 du robinet, ménagé dans le conduit d'arrivée 3, au moyen d'une tige 7. Le corps 2 du robinet I est solidaire d'une platine 8 sur laquelle est articulée, au moyen d'un axe 9 une pièce 10. Cette pièce 10 peut être rabattue contre la platine 8 et y être fixée, au moyen d'un boulon explosif Il rendu solidaire de la platine 8 par un axe 12, et au moyen d'un écrou 13. En position de repos, la pièce 10 et la platine 8 sur laquelle elle est rabattue, constituent un ensemble rigide, et 11 étanchéité du robinet 1 est alors obtenue par l'application de la membrane déformable 5 sur le siège 6 du corps 2 du robinet, à l'aide de la tige 7 maintenue fixement par la pièce 10. Toutefois, pour permettre le remplissage du récipient auquel est raccordé le robinet 1, la tige 7 peut être soulevée ou abaissée à l'aide d'un écrou 14 qui peut ensuite être bloqué au moyen d'un contre-écrou 15. lie fonctionnement de ce robinet est tel que, sous l'effet d'une commande d'ouverture exercée sur la charge au boulon pyrotechnique 11, celui-ci se sépare en deux, ce qui permet la séparation de la pièce 10 et de la platine 8 du robinet 1. Sous l'effet de la déflagration et de la pression interne du récipient, la pièce 10 se soulève en entraînantla tige7, et tourne autour de l'axe 9. Ce rabattement de la pièce 10, peut être, au besoin facilité au moyen d'un ressort additionnel que l'on peut toujours disposer de manière à ce qu'il ait tendance à écarter la pièce 10 de la platine 8 au moment du déclenchement du boulon pyrotechnique 11. Avec référence à la figure 2, l'axe 9 permettant l'articulation de la pièce 10 sur la platine 8 est remplacé par un deuxième boulon pyrotechnique 77, solidaire de la platine 10 au moyen d'un axe 18, et retenant la pièce 10 au moyen d'un écrou 19. Ainsi, au moment du déclenchement des boulons pyrotechniques Il et 17, la pièce 10 se sépare totalement de la platine 8 et perpermet l'ouverture du robinet 20. De même, dans un but de simplification, on peut supprimer (figure 3) l'écrou 14 et le contre-écrou 15 représentés figure 1 et fixer simplement la tige 7 sur la pièce 10 au moyen d'un axe 21. la fermeture du robinet 22 est alors simplement obtenue par le vissage de l'écrou 19 sur le boulon pyrotechnique Il et le fonctionnement s'obtient d'une façon analogue à celle décrite en regard de la figure 1. Le même effet pourrait entre obtenu (figure 4) avec un dispositif de fermeture analogue à celui représenté -figure 3 mais dans lequel l'axe 9 est supprimé et est remplacé par un deuxième boulon pyrotechnique 23 muni de son écrou 24. Il est également possible de remplacer, dans un robinet du type de celui représenté figure 1, l'axe 9 par un système à levier 25 (figure 5) qui permetrait l'ouverture du robinet 26, soit à l'aide du boulon pyrotechnique 11, soit à la main. REvENI)IGAI0NS 1.- Robinet à commande pyrotechnique, caractérisé en ce qu'il comprend un corps de robinet classique solidaire d'une première pièce, et une deuxième pièce maintenue au repos appliquée contre ladite première pièce au moyen d'au moins un boulon pyrotechnique et d'un écrou, ladite deuxième pièce étant associée mécaniquement au mécanisme d'ouverture et de fermeture du robinet, de sorte que la commande dudit robinet soit obtenue, lors de la décharge dudit boulon pyrotechnique, par la séparation des deux dites pièces. 2.- Robinet à commande pyrotechnique selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il n'utilise qu'un seul boulon pyrotechnique, la fermeture étant assurée par un écrou fileté appuyant sur la tige de fermeture du robinet. 3.- Robinet à commande pyrotechnique selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il utilise deux boulons pyrotechniques pour maintenir ensemble les deux susdites pièces, la fermeture du robinet étant assurée par un écrou fileté appuyant sur la tige de fermeture du robinet. 4.- Robinet à commande pyrotechnique selon la revendication 1, caractérisé en ce que la tige de fermeture du robinet est so lidaire de la susdite deuxième pièce maintenue par le ou les boulons pyrotechniques. 5.- Robinet à commande pyrotechnique selon la revendication 1, caractérisé en ce que la susdite deuxième pièce permettant l'ouverture et la fermeture du robinet, est tenue d'une part, par un boulon pyrotechnique et, d'autre part, par un système d'axes rotatifs permettant la fermeture du robinet.