Brevet FR2277235A1 — publié le 19760130

L'objet de l'invention concerne un dispositif d'équipe- ment pyrométrique pour la détection des températures d'échap- pement des turbines à gaz. I1 a pour but d'assurer la détection des températures d'échappement des turbines a gaz afin d'assurer la sécurité de fonctionnement des machines et de permettre de connecter un nombre important de capteurs sur le conduit pyrométrique. Les turbines à gaz fabriquées actuellement sont équipées de dispositifs de surveillance des températures d échappement composé dune multitude d'éléments de raccordement d'un prix de revient élevé demandant une main d'oeuvre spécialisée, et une temps de montage tres long. Ges éléments n'étaient pas préfabricables en usine Le dispositif suivant l'invention supprime ces inconve- talents et nécessite un temps de montage extrêmement court, éliminant tous les accessoires, et ne demandant pas une main d'oeuvre spécialisée Le onuit pyrométrique assure sous un encombrement réduit et une sécurité absolue la parfaite liaison des câbles sur la turbine en supprimant des contacts défectueux et facilitant les contrôles ainsi que le remplacement des pièees tout en s'inté- grant parfaitement au support Les capteurs résistant aux conditions imposées par la turbine , en température et vibrations, sont dépourvus de tête de raccordement électrique , évitant ainsi tout desserrage de connexions te conduit pyrométrique constitué par deux secteurs cerclant la turbine est rempli en fin de fabrication de polyst-jrene expansé supprimant les vibrations et assurant son isolation, alors que le raccordement de la sortie générale est obtenu par des connecteurs embrochables avec le câble de liaison multiconducteur, constitué de plusieurs conducteurs de cuivre, et d'un conducteur de compensation commun, afin de déplacer la soudure froide ; le capteur étant réalisé par un tube d'acier porteur et d'un thermo couple chemisé à extrémité débordante réduisant r ainsi l'inertie thermique au niveau de la mesure . Sur les dessns annexés donnés à titre d'exemple non limitatif d'une des formes de réalisation de l'objet de l'invention: La fig I représente vu en perspective le conduit pyromé- trique iia fig 2 est une vue en élévation et en coupe du capteur La fig 3 montre le montage du dispositif sur une turbine à gaz Le conduit pyrométrique fig I est constitué par un tube d'acier I de section carrée , équipé au niveau de chaque capteur d'échappement dune embase 2 de connecteur 3, sur laquelle vient se raccorder le câble de liaison 4 si nécessaire Il est pourvu d'un écran en tôle 5 et d'une garniture calorifuge 6.Des pattes de fixation 6 complètent cet ensemble Ce conduit étant rempli par du polystyrène expsnsé , chaque connecteur est relié par l'intérieur du conduit pyrométrique a un connecteur général multicontact,fixé à chaque extrémité /. Les capteurs fig 2 sont constitués par un tube en acier 7 7 for- mant protecteur et assurant la solidité mécénique de l'ensemble. Il est muni à sa partie supérieure d'un filetage 8 de raccordement et à sa partie inférieure d'un orifice 9. Il comporte un thermo ciuple chemisé 10 formant l'élément in terchangeable. Ce thermo couple en nickel-chrome/nickel allié , ou éventuelle mont en fer@@st@@@tan est introduit dans le tube protecteur et dépasce en partie active 11 de quelques millimètres . La liaison I2 avec le conduit pyrométrique est assurée soit par câble compensateur souple sous tresse métallique,soit en continuation du thermo couple chemisé pyrométrique le conduit /sur turbine a gaz est constitué par les secteurs supérieurs I4, et inférieurs 15 cerclant le carter I3 à la hauteur de la chambre d'échappement Ces conduits sont solidaires des capteurs I6,I7 recevant les connecteurs multi contacts 18,19? , avec cables de liaison haute température 20,21 et raccords métalliques 22,23 assurant la connexion avec la boite de raccordement et de sélection de thermocouples 24. A la sortie de la boite est branché le cable multiconducteur ordinaire Toutefois les formes, dimensions et dispositions des dif- férents éléments pourront varier dans la limite des équiva lents ,comme d'ailleurs les matières utilisées pour leur fabrication, sans changer pour celà, la conception générale de l'inventison qui vient d'être décrite R E V E N DI C A T I 0 N S 1 )Dispositif d'équipement pyronétrique pour les détections des températures d'échappement des turbines a' gaz,assurant sous un encombrement réduit avec une sécurité accrue la parfaite liaison des câbles sur la turbine ,supprimant tout contact défectueux et facilitant le contrôle ,le remplacement des pièces, tout en s'intégrant parfaitenent au support, se caractérisant par le fait que le conduit pyrométrique est renpli en fin de fa brlcation de polystyrène expansé , assurant son isolation ,et sa protection contre les vibrations 20) Dispositif suivant la revendication I se caractérisant par le fait que le raccordement de la sortie générale est obtenu par des connecteurs embrochables avec le câble de liaison, multiconducteurs ,-protégé mécaniquement ,et assurant la continuité de la mesure jusqu'air appareils de lecture ; le câble étant constitué par plusieurs conducteurs de cuivre,et d'un conducteur de compensation commun,aful de déplacer la soudure froide 30) Dispositif suivant la revendication I se caractérisant par le fait que le capteur de température est dépourvu de tete de raccordement électrique,et constitué par un tube d'acier porteur ,alors qu'un raccordement fileté permet l'orientation et la fixation du therno couple chemisé sortant à l'extrémité du tube porteur réduisant l'inerthie thermique au niveau de-la mesure.Un raccordement fileté permet l'orientation et la fixation dù thermo couple chemisé sur le tube,et relié au conduit pyronétrique par liaison soit en chemisé,soit en câble souple 4 )Dispositif suivant la revendication I se caractérisant par le fait que les conduits à capteur sont constitués par deux secteurs en arc de cercle montés sur le carter de la a à la partie arrière de la chambre d1 échappement et reliés chacun à un capteur pourvu d'une embase d'embrochement recevant des connecteurs multicontacts, qui par câble de liaison haute température sont connectés à la boite de raccordement et de sélection thermo-couples , sur laquelle est branché le multiconducteur ordinaire