Brevet FR2271516A1 — publié le 19751212

Â - Ensenble expansion et de maintien de pression constante monobloc avec complément d'eau automatique réglabe A volonté. a - Xa présente invention concerne les groupes de maintien de pression dans les installations de chauffage central et Origorifiaue. C - Dans l'évolution de la technique en matière d'expansion, -il y a eu : le vase d'expansion traditionnel à l'air li bre, les ensembles sous pression d'air, azote avec ou sans membrane intermédiaire. D - Cet ensemble vise à obtenir une pression constante dans l'installation à laquelle il est raccordé, rouelles que soient les variations de température dans l'installation. D'autre part, un complément d'eau rapporté compense les pertes naturelles (telles aue fuites de presse-étoupe pompez fuites robinetterie non eancne, purgeurs automa tiques défectueux8. E - L'ensemble est constitué d'un réservoir sans pression sur lequel sont montées des vannes de décharge (soupapes sensibles! réglables à volonté de 0,8 à 8 bars. Celles ci ont pour but de maintenir la pression constante quel les cue soient les variations dans le réseau ; elles s'ouvrent et se ferment proportionnellement en fonction des variatIons de pression dans l'installation. La ou les pompes de réinjection (9? assurent un débit permanent constant. Un dispositif à platine dans l'armoire de com mande (7) permet le réenclanchement de la 2ème-pompe sans intervention manuelle, dans le cas où une des deux pompes tomberait en panne.Le contacteur de pression différen tielle (12) réglable à volonté permet de maintenir un ni veau minimum constant, et si besoin est, commander la van ne électro-magnétique (4) pour un apport d'eau supplémen taire. - La crosse (1 sur l'alimentation E.F. permet un isole ment réglementaire (garde air) eau chauffage - eau de ville. - Une garniture (11) permet le contrôle du niveau dans le vase - Un orifice (3) permet dans le cas où l'installation est pas équipée d'un traitement d'eau de faire une éventuelle vaccination. - Un tube avant (2) met le réservoir à l'atmosphère. - Un ensemble de pompes (9) sur socle solidaire du réser voir. F - Ces ensembles sont utilisables dans toute installation de moyenne ou grande importance chauffage ou réfrigéra tion. REVENDICATIONS 1) Ensemble monobloc permettant de garder une pression constante quelles que soient les variations de tempé rature. 2) Contacteur différentiel a bas du réservoir permettant de régler une garde minimum d'eau à volonté. 3) Crosse d'alimentation eau ville par "bulage" séparant alimentation eau de ville - eau de chauffage central.