Brevet FR2149316A1 — publié le 19730330

a) Principe de réglage de pression par buse-bllle. b) La présente solution concerne les instruments dits de con trolle et de réglage,elle permet d'obtenir sur tous les ins truments du même type les mêmes performances. c) Dens les instruments en service dans ce domaine il est bien connu que pour divers instruments provenant de la même série il est improbable d'obtenir,dans des conditions donnéès,des résultats rigoureusement identiques. En effet,dans les montages buse-palette classiques il est hors de douteque les difficultés d'alignement sont telles, qu'il est pratiquement impossible d'obtenir cette similitude de performances,amoins d'employer des myens fort onéreux,ce qui n'empèche pas une maintenance souvent fort spécialisée. d) Le principe buss-bille permet d'éviter Ces inconvénients. Dans celui-ci en effet,il n'est pas necessaire d'obtenir des tolérances d'usinage exagérées,il est a noter également la grande facilité de montage ne nécessitant pae de main d'oeu vre hautement spécialisée. e) Le procédé fait appel à une technique d'une extrème simpli cité:une bille (I) de dimension normalisée,une surface lisse et dure (2)pouvant être obtenue soit pour rectification plane,elle se présente sous forme d'une petite pastille de faible épaisseur. La bille (I) est maintenue prisonnière par un tube (3) com portant des orgots de retenue,obtenus par sertissage. Ce tube estouvert à sa partie supérieure pour l'évacuation du fluide ,évitant ainsi les turbulences résiduelles. Il est aisé de comprendre que vu la maniabilité de la bille (I) le surface de passage du fluide sera automatiquement compensée quelque soit ou l'alignement ou la planait de a surface supérieure de la buse (4). Le dessin annexé illustre ,le mode de realisation du dispo sitif conforme a la présente invention. f) Le principe ,objet de l'invention,peut etre @tilisé pour @es réglages de pression de fluides .Ceci s'adre@@@e tous les instruments de contiole tels que:detendeurs,regulateurs, relais avec fonction mathématique. Il peut certainement supprimer des dispositifs complexes des tinés à régler des alignements (ceux-ci comportent des roues et vis sans fin et nécessitent une intervention extérieure), dans ce cas la compensation s'effectue d'une manière automatique. REVENDICATIONS. I-Préambule Principe permettant le réglage de pression,rigour@usement le loue sur plusieurs instruments de même type quelques que soient lestolérances d'execution. 2-Caractéristique technique. Caractérisé,parce qu'il comporte en guise de palerte une bille mob@le et que de par ce fait,celle-ci se centre automatiquement dans l'axe de la veine provenant de la buse ,l.s forces s' équilibrant bout autour. Préambule 2.Dispositif suivant revendication I Caractéristique technique : ce procédé ne nécessite pas de con ditions éxagérées de planéité nid'alignement sur la buse. Préambule 3. Dispositif suivant revendication 1. Caractéristique technique: Le système ne comporte qu'une simr ple bille mobile.