Brevet FR2182767A1 — publié le 19731214

a) Boite de sol. b) Le présent coffret permet des distributions électricité et télé phone en sol à des endroits précis et prévus à l'avance. c) La Distribution "courant fort et faible" dans de grands bureaux, pose des problèmes importants : fils chevauchant le sol, repiquage dut prises multiples, fils descendant du plafond. Ces solutions souvent rencontrées, présentent plusieurs inconvé nients : manque de sécurité et esthétique désagréable. d) La boîte de sol permet d'éviter ces inconvénients. En effet, chaque boite permet d'utiliser à volonté 2 prises de courant et 2 prises téléphone, avec un revetement de sol genre moquette ou Tapison. Seul le couvercle est visible avec les fils sortants. Ce dernier permet de loger un revêtement de sol, collé au fond du couvercle. Les prises de courant et téléphone sont protégées à l'intérieur du coffret, et ces prises sont accessibles facilement, afin de section ner ou remplacer un circuit. e) La boite de sol comprend 4 parties - Le doffret, - le couvercle, - 1 Platine avec prises de courant, - 1 Platine avec prises téléphone. Le coffret - Constitué en tôle noire de 1.5 mm d'épaisseur, pliée et soudée aux 4 coins. - SUr chaque face de ce parallélipipède, 2 orifices soit en tout, 8 orifices, d'un diamètre variable suivant le diamètre des tubes plastiques ICB, nécessaires au passage des fils et tubes. - 4 encoches prévues pour fixation des platines, - 4 trous taraudés pour fixation du couvercle. Couvercle - Constitué en tôle noire de 1.5 mm d'épaisseur pliée et soudée se compoSant de 2 parties, - Partie mobile : couvercle avec rebood, épaisseur variable suivant type de broquette, comprenant * 1 encoche départ cable téléphone, * 2 encoches départ cable électricité, * 1 encoche ouverture couvercle. Fixqtion à la partie fixe par une charnière continue sur la lon gueur du couvercle. - P-ti fixe : recevant la partie mobile et fixée au coffret par 4 vis. Cette partie fixe à un débordement de 7.5 mm par rapport au coffret, ce qui permet un joint net avec la chape. Un aimant est fixé par une patte pour maintenir la partie mobile. Platine avec prises de courant - Constituée en tôle galvanisée de, 1.5 mm recevant à la demande, une ou deux prises de courant "ARNOULD" 2 x 10 A + T. Platine avec prises téléphone - Constituée en tôle galvanisée de 1.5 mm, recevant à la demande une ou deux prises téléphone qui sont obligatoirement déxacées, afin de loger l'aimant. L'ensemble du boîtier est peint de 2 couches * 1 couche anti-rouille, * 1 couche peinture métallissée. Les plans annexés illustrent la boîte de sol, échelle 1 en vue de dessus, coupe AA, coupe BB - coupe CC. f) La boîte de sol peut-être utilisée dans tous les bureaux de fonc tions et constitutions différentes, Pour la distribution de courants électriques (machines à écrire, à calculer, lapes de bureaux), de courants faibles téléphone, interphone. REVENDICATIONS 1- Boite de sol permettant la distribution de courants forts et faibles à des endroits précis et prévus à l'avance. Caractérisée par le fait quelle permet d'alimenter des récepteurs (électricité, téléphone) sans fils apparents de grandes longueurs. 2- Dispositif selon la revendication 1. Caractérisé par le fait que les prises se trouvent à l'intérieur de la boite et de ce fait protégées. 3- Dispositif selon la revendication 1. Caractérisé par le fait que la boîte ne laisse apparaître que le couvercle dans lequel se loge un revêtement de sol.