Brevet FR2036988A1 — publié le 19701231

La présente invention a pour objet une chaudiere constituée par deux groupes de lames d'eau et fonds, inversés, emboités, démontables disposés autour dtun seul axe de symétrie et possédant à sa partie inférieure un dispositif de mise en communication des deux gronnes, ce qui détermine ainsi une circulation de l'eau particulière à travers la chaudière. Cette chaudière permet également l'installation d'un échangeur pour production d'eau chaude indépendante de celle de la chaudière et cela à l'endroit où 11 eau de la chaudière est la plus chaude. DESCRIPTION DU GROUPE DE CHAUFFE INTERIEUR Soient deux viroles concentriques A et B. La longueur de la virole A est inférieure à celle de la virole B Le diamètre de la virole A est inférieur à celui de la virole B. Ces deux viroles sont alignées sur un même plan à l'une de leurs extrémités et jointoyées entre elles par un fond annulaire J. A l'autre extrémité de chacune de ces viroles sont disposés des fonds Fa pour la virole A, Fb pour la virole B. Un volume étanche est ainsi déterminé par Fa, A, J, B et Fb. Une découpe est faite autour de l'axe de ces deux fonds afin de disposer un tube Eab qui est soudé sur chacun des fonds et qui permettra l'introduction de la tête de combustion du brûleur. Une tubulure P est fixée sur le fond Fb. Des ailettes b peuvent être disposées à I'extérieur de la virole B. DESCRIPTION DU GROUPE DE CHAUFFE EXTERIEUR : Soient deux viroles concentriques C et D. La longueur de la virole C est inférieure à celle de la virole D. Le diametre de la virole C est inférieur à celui de la virole D, et supérieur à celui de la virole B. Ces deux viroles sont alignées sur un même plan à l'une de leurs extrémités et jointeyées entre elles par un fond annulaire K. A l'autre extrémité de chacune de ces viroles sont disposés des fonds, Fc pour la virole C, Fd nour la virole D. Un volume étanche est ainsi déterminé par Fc, C, K, D, Fd. Une de coupe est faite autour de l'axe de ces deux fonds afin de disnoser un tube Gcd aui est sondé sur chacun des fonds et oui permettra le passage du dispositif d'alimentation du groupe intérieur. Une ou plusieurs tubulures T sont fixées sur la virole D, au plus près de K. Des ailettes c peuvent être disposées à l'intérieur de la virole C DESCRIPTION DU SYSTEME D'AI,IMENTATION Soit une nortion de tube Ti dont le diamètre extérieur est in férieur au diamètre intérieur du tube Gcd. Ti est muni d'un fond fl à lune de ses extrémités et est filet I'autre extrémité. Ti est disposé a l'intérieur de Gcd de telle sorte que fi soit placé à l'intérieur du volume engendré par C partie filetée soit extérieure à ce volume. Un ou plusieurs tubes ti sont fixés à-la fois sur le fond fi et sur la virole A au plus près de J, assurant ainsi une communication entre le tube Ti et le groupe de chauffe intérieur. L'espacement des tubes T1 dans le cas où ils sont plusieurs est tel qu'ils ménagent entre eux une section suffisante au passage des gaz. Soit une portion de tube T2 muni d'un fond f2 à l'une de ses extrémités et filetéc à l'autre extrémité. Un ou plusieurs tubes t2 sont fixés à la fois sur le fond Fd et le tube T2 assurant ainsi une communication entre le groupe de chauffe extérieur et le tube T2. Il suffit donc de raccorder Ti et T2 ensemble, à l'aide d'un raccord R démontable, trois pièces par exemple, pour que la communication soit établie entre le groupe de chauffe intérieur etle groupe de chauffe extérieur, L'extrémité des tubes t2 peut etre poussée e. jusqu'au près du fond Fc afin d'éviter la stagnation près de ce fond du liquide à chauffer DESCRIPTION DU MONTAGE Le groupe extérieur est posé verticalement, le fond Fd au plus près du sol. Le groupe intérieur est descendu à l'intérieur de groupe exté rieur, le fond Fb disposé vers. le haut. La partie filetée du tube T1 s'engage dans le tube Gcd jusqu'à -dépasser le fond Fb pour venir se fixer sur le raccord R de T2. Ta communication entre les deux groupes est des lors assuree. Un système souple d'étanchéité E est dispose entre Ti et Gcd. Une Vidange Vi est ménagée près du fond f2 de T2 pour vidanger d'une part le groupe intérieur et d'autre part le groupe extérieur jusqu'au niveau de l'extrémité des tubes t2. Une vidange est aménagée au bas du fond Fd pour terminer la vidange du groupe extérieur. Une tôle M ferme la partie supérieure de la chaudière, formant boite à fumée ; elle est fixé par boulonnage à la fois sur le fond Fb et sur une cornière fixée contre la virole D. Cette tôle M est démontable afin d'assurer le ramonage du faisceau de convection et la séparation des deux groupes. DESCRIPTION PARTICULIERE DES CIRCULATIONS : - Circulation des gaz : La combustion a lieu dans le volume délimité par le fond Fa, la virole A et le fond Fc. Les gaz issus de la combustion s'échappent excentriquement entre le fond J et le fond Fc ; ils se propagent dans le volume annulaire compris entre les viroles B et C pour quitter la chaudière par la cheminée qui peut être disposée sur la tôle M. Circulation de l'eau : L'eau froide est introduite par la tubu lure L à la partie supérieure du corps extérieur. Elle descend dans ce corps jusqu'aux tubes t2. De là, à travers le tube T2, le tube T1 et les tubes ti, l'eau est introduite dans le corps intérieur quelle parcourt verti calement jusqu'à la tubulure P par laquelle elle quitte la chaudière. C'est en traversant ce corps intérieur où sa température est la plus élevée quelle peut être utilise à transmettre une partie de ses calories à un échangeur disposé d'une part entre les viroles A et B et d'autre part entre les fonds Fa et Fb. REVENDICATIONS 1) Chaudière dont tous les éléments de construction d'une part, les circulations des fluides chauffant et chauffé d'autre part, sont toujours symétriques par rapport à un seul et @même axe de symétrie xr, sauf en ce qui concerne la sortie des gaz de la chaudière. 2) Chaudière à deux corps à lame d'eau, l'un male, l'autre femelle, démontables. 3) Dispositif démontable de communication de fluide chauffé entre les deux corps