Brevet FR2026685A1 — publié le 19700918

ne marchent guère qu'en chauffage dans les journées froides d'hiver et en réfrigération dans les journées chaudes d*été : les quantités de chaleur transportées, dans ces conditions, au-delà d'une température maximale ou minimale en consommant de 5 l'énergie restent donc faibles*, L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description détaillée d'un modé de réalisation pris comme exemple non limitatif et illustré par le dessin annexé.» Çe dessin représente une coupe verticale schéma-10 tique d'un bâtiment comportant une paroi extérieure 1 et plu»- sieurs pièces intérieures 2 pouvant être utilisées d'une manière quelconque, notamment en pièces d'habitation . On dispose d'une thermopompe à compression 3 dans la cave du bâtiment et d'une thermopompe à effet Peltier 4 dans chacune des pièces 2. 15 Les thermopompes à effet Peltier 4 sont reliées à la thermopompe à compression 3 par une conduite 5 dans laquelle un fluide caloporteur qui est de préférence l'eau circule sous l'action d'une pompe 6. Les diverses thermopompes à effet Peltier 4 sont reliables à la conduite principale 5 par des déri-20 vations 5a et des robinets à deux voies 7. Chacune de ces thermopompes 4 se compose, comme d'habitude, de.deux plaques métalliques 8 et 9 comprenant entre elles des branches semi-conductrices 10 de types H" et P alternés. Un réfrigérateur 11 monté, à nervures verticales, sur la face extérieure du bloc plat formé 25 par les éléments 8, 9 et 10 est traversé par l'air ambiant-mis en circulation par un ventilateur 12. On n'a représenté sur le dessin qu'un seul bloc réfrigérant à effet Peltier 8, 9» 10 par thermopompe 4, mais il est en règle générale nécessaire d'en uti- de lisèr'pour chacune plusieurs,/type commercial courant, bran-30 chés en parallèle du point de vue thermique» ■ Un échangeur thermique 14 placé au dehors du bâtiment est relié à la thermopompe à compression 3 par une autre conduite 13 et procède aux échanges de chaleur avec l'extérieur. De l'eau , débitée par la pompe 15, circule également 35 dans la conduite 13„ Il faut additionner cette eau d'un produit antigel en hiver,» à la même saison, on relie respectivement les conduites 5 et 13 au condenseur et à 1'évaporateur de la thermopompe à compression 3» et vice versa en été. Il est prévu à cet effet une soupape d'inversion, non représentées COPY 69 44022 3 2026685 Si l'on désire par exemple une température moyenne de 22°C dans les.pièces 2, il convient-de régler la thermopompe à compression 3 en sorte que le fluide caloporteur circulant dans la conduite 5 soit à une température de l'ordre 5 de 15°C. En supposant que la température extérieure soit égale à -5°C, cette thermopompe 3 aura à surmonter une différence de températures de 20° sous laquelle son coefficient d'amplification est de l'ordre de 2 à 3. les thermopompes à effet Peltier 4, ayant à maintenir lrexcédent de 7°, fonctionneront avec un 10 coefficient d'amplification du même ordre de 2 à 3 suivant la qualité de leur échangeur thermique lie Il peut se faire qu'une partie des pièces 2 bénéficient d'un apport de chaleur supplémentaire considérable par suite de forte insolation, présence de nombreuses per-15 -sonnes ou pertes thermiques de certaines machines ou sources lumineuses. Il est alors opportun , en hiver, d'abaisser, par exemple à + 10°C, la température du fluide caloporteur circulant dans la conduite 5» Si la température de certaines pièces s'élève, 20 par exemple par effet d'insolation, au point que leurs électropompes à effet Peltier 4 doivent y agir en réfrigérateurs, celles-ci cèdent au fluide caloporteur de la conduite 5 la chaleur qu'elles retirent de la pièce. Cette chaleur n'est donc pas perdue : elle est au'contraire utilisée au chauffage des 25 autres pièces, plus froides» On peut régler en été la température du circuit 5 de fluide caloporteur à 25°C par exemple, les thermopompes 3 et 4 fonctionnent alors toutes en réfrigérateurs pendant les heures chaudes de la journée et, si les nuits sont fraîches,il 30 peut être bon d'arrêter l'ensemble de l'installation du soir aa matin. \ ' * * COPY ] 69 44022 4 2026685 REVENDICATIONS 1» Installation à thermopompes pour le chauffage et la réfrigération d'un bâtiment à plusieurs pièces carae-térisée par le fait qu'elle comporte une thermopompe centrale 5 à compression fournissant la puissance thermique de base pour l'ensemble du bâtiment et, dans chaque pièce, une thermopompe à effet Peltier, toutes les thermopompes à effet Peltier étant reliées à la thermopompe à compression par un circuit de fluide caloporteur. 10 2« Procédé de mise en oeuvre de l'installation de chauffage et réfrigération selon la revendication 1 caractérisé par le fait que l'on maintient le fluide caloporteur à une température comprise entre la température extérieure et la température ambiante moyenne voulue.