Brevet FR2008506A1 — publié le 19700123

B > nB les installations ou appareils de chauffage au gaz dans lesquels l'accès du ga au brûleur est commandé par un robinet pourvu d'une valve électromagnétique maintenue ouverte sous 1' action d'un thermocouple, l'amenée en position de fermeture de la poignée de commande de ce robinet n'en- tne pas la fermeture immédiate de la valve électromagnétique du fait que le thermocouple, sous l'action de la chaleur ambiante, continue à débiter du courant pendant un certain temps, par exemple 45 secondes, durant lequel l'armature de la valve reste collée au noyau de l'électroaimant. La valve restant ouverte pendant ce temps, si l'on vient à ouvrir le robinet entre temps, le gaz s'échappera à plein débit sans pouvoir s'allumer à sa sortie du bradeur, la veilleuse ayant été éteinte lors de la fermture du robinet. Il en résulte donc un risque d'explosion surtout dans le cas de débits importants. L'invention a pour but de remédier à cet incnnvénient en munissant le robinet d'un verrou agissant automatiquement pour empêcher toute nouvelle manoeuvre d'ouverture du robinet aussi longtemps que la valve électromagnétique n'a pas repris sa position de fermeture. A cet effet et suivant l'invention, la tige enfoncée sous l'action du bouton de commande du robinet pour refouler l'armature de la valve aontre sDn électro-aimant est munie d'un ergot ou doigt basculant. Cet ergot est maintenu normale ment, par l'action d'un ressort, dans une position telle qu'il cona*itue une butée agissant sur un élément fixe du robinet. Ceei empêche un enfoncement de ladite tige qui soit suffisant pour permettre la rotation de la carotte du robinet. Cette dernière ne pourra donc être amenée en position d'ouverture dudit robinet aussi longtemps que la valve électromagnétique de se- curité. n'aura pas repris sa position de fermeture La description qui va suivre en regard du dessin annexé, donné à titre d'exemple non limitatif, fera bien comprendre comment l'invention peut entre réalisée. La figure 1 montre le robinet en position fermée, tel quil se présente avant sa mise en service, la valve élee tromagnétique étant déclenchée La figure 1 a montre, en développement, la fente pra- tiquée dans le corps du robinet et dans laquelle peut se dé- placer la goupille formant butée limitant la rotation du robinet dans le sens de l'ouverture ou de la fermeture de ce der- nier La figure 2 montre la position occupée par le verrou pour permettre 1' enfoncement de la tige commandant le refoulement de l'armature de la valve sur son aimant et la mise en position veilleuse du robinet La figure 2a montre la position occupée à ce même moment par la goupille La figure 3 montre ce même robinet en position ouverte. La figure: 3a montre la position occupée à ce moment par la goupille de butée La figure 4 montre l'action de butée exercé par l'ergot ou verrou de sécurité lors taune tentative de réouverture du robinet immédiatement après sa fermeture La figure 4a montre que la goupille peut être ramenée à sa position de fermeture du robinet malgré l'action exercée par l'ergot de lerronillagee Ainsi que le montrent les figures 1 et la le bouton de commande 5 du robinet est monté sur la tige 6 comportant une goupille 7 maintenue normalement bloquée, dans la position de fermeture du robinet, par une butée à ressort 8.La.tige 6 commande de la façon usuelle une carotte 9, laquelle préaente une ouverture de sortie 10 pour la veilleuse (fig. 2) ei une ouverture Il destinée à permettre l'accès du gaz au bntleur par un.conduit d'entrée 12 et un conduit de sortie 13 du corps 14 du robinet, celui-i présentant en outre un orifice 15 pour l'accès du gaz à la veilleuse. La tige 6 se prolonge à travers la carotte 9 de façon à pouvoir, de façon connue, lors de son enfoncement à l'aide du bouton 5, refouler une valve 16 et son armature 17 contre un électro-aimant 18. Ainsi qutil apparat de l'examen des différentes figurea, la tige 6/a son extrémité un ergot oscillant 19 monté à pivotement en 20 et soumis à l'action drun ressort 21 maintenant normalement cet ergot écarté de l'extrémité de la tige 6. Get ergot 19 est solidaire d'une plaque ou bras 22 disposé à angle par rapport à cet ergot et dépassant l'extrémit de la tige 6 de maniere que toute poussée exerce sur a bras ait pour effet de faire basculer 1' ergot 19 et de le ramener suivant un axe parallèle à celui de la tige 6. Il résulte de la disposition qu'en enfonçant la tige 6 par une pression manuelle exercée sur le bouton 5 en vue d'ouvrir le robinet, le bras ou élément dépassant 22 de la tige 6 rencontre un téton 23, solidaire-de la valve 16, et bascule contre l'antagonisme du ressort de rappel 21, ce qui amène l'ergot 19 dans une position parallèle à la tige 6, laquelle position permet de poursuivre l'enfoncement de cette dernière et de son ergot 19 et de franchir une paroi 24 de siège 25 de la valve 16, jusqu'à refoulement de l'armature 17 contre l'éles- tro-aimant 18.Dès ce moment et comme le montre la figure 2a la goupille 7 a pu franchir la butée 8 et entre amenée, par rotatior de la carotte 9, dans la position montrée dans cette figure, ce qui a pour effet d'amener l'ouverture 10 de cette carotte en regard de l'orifice 15 de veilleuse et permettre l'allumage de ladite veilleuse. Une fois que la valve 16 est retenue enclenchée contre son électro-aimant 18 et qu'on a laissé revenir en arrière, sous l'ac-twon dlan ressort 26, le bouton 5 et la tige 6, l'ergot 19 reprend sa position initiale sous l'action de son ressort 21. La goupille 7 se trouvant à ce moment en face d'une fente 27, le robinet peut alors être ouvert complètement. Lors de la fermeture du robinet, la valve 16, sous l'action prolongée du thermocouple, reste, comme déjà dit écartée de son siège pendant un certain temps. Toutefois, comme montré sur la figure 4, l'ergot 19 a déjà repris sa position écartée initiale. Dans ces conditions, toute tentative de réouverture du robinet pendant cette même période de temps est nràue impossible défait que ergot ou doigt 19 n'est pas, cette fois rabattu sur la tige 6 par le téton 23 et viendra donc buter contre la paroi 24 du siège de la valve 16. L'ergot 19 rendra ainsi impossible tout enfoncement supplémentaire de la tige 6 en vue d'ouvrir la valve 16 et d'accomplir la rotation de la carotte 9, rotation réalisant la réouverture du robinet, Par contre la fermeture du robinet peut s'effectuer sans dif- ficulté,la goupille 7 rencontrant le plan incliné 8a de la butée 8 laquelle s'efface en comprimant un ressort 28. Il faudra donc attendre la libération de la valve 16 par l'électro-aimant 18 pour rendre possible une nouvelle manoeuvre d'ouverture du ro binet. Le dispositif de sécurité décrit et illustré présente de nombreux avantages du fait qu'il n'y a aucune sollici- tationanormalede la valve de sécurité lorsqu'elle repose sur son siège. En outre, la robustesse du dispositif permet à l'usager d'exercer des pressions importantes sur la tige de commande sans risques de détérioration. Enfin, les dimensions et l'encombrement du dispositif. sont tels qu'ils n'entraînent aucune augmentation de longueur d' un robinet de type classique sans verrou. REVENDICATIONS 1. Verrou de sécurité pour robinet à valve électromagnétique, caractérisé en ce qu'une tige enfoncée sous l'as- tion du bouton de commande du robinet pour refouler l'armature de la salve contre son électro-aimant est munie d'un organe de verrouillage destiné à constituer une butée, agissant sur un élément fixe du robinet, de façon à empêcher un enfoncement de ladite tige qui soit suffisant pour permettre la rotation de la carotte en vue ramener cette dernière en position d'ou verdure dudit robinet aussi longtemps que la valve électroma gmébique n'a pas repris sa position de fermeture. 2. Verrou de sécurité selon la revendication 1, ca- raotérisé en ce que l'organe de verrouillage est constitué par un ergot ou doigt basculant monté à pivotement à l'extrémité de la tige commandant le refoulement de la valve d'admission de gaz contre son électro-aimant, ledit ergot ou doigt, maintenu normalement écarté de ladite tige de commande par un ressort de rappel, ne se plaçant dans la position permettant le refoulement de la valve que lorsqu'un élément solidaire de cet ergot ou doigt a pu rencontrer un tétqn solidaire de ladite valve lorsque cette dernière est en position de fermetures