緩衝啓動器

馬達緩衝啓動器 （ motor soft starter ） 是配合交流電動機使用的設備 ， 在馬達啓動時可以暫時減少其負載及力矩 ， 也降低啓動時的 。 因此可以減少啓動時馬達及軸上的機械應力 ， 也減少配電系統及電纜線上的電磁應力 ， 延長系統的壽命 。 馬達緩衝啓動器有機械式的 、 電子式的 ， 也有混合式的 。 機械式的馬達緩衝啓動器包括了離合器以及不同種類 ， 可以傳遞力矩的聯軸器 （ 例如液力耦合器 、 磁力耦合器或是用金屬球等 ） ， 類似 。 電子式的馬達緩衝啓動器是可以用降低輸入電壓或是電流來暫時降低力矩的設備 ， 也可以是暫時性調整馬達電路接線方式的設備 。 感應馬達在啓動時的突入電流會是額定電流的7至10倍 ， 啓動轉矩會是額定電流的三倍 。 增加的力矩會使機械產生突然的應力 ， 會減少設備的壽命 。 而且高突入電流也會給電源帶來應力 ， 可能造成電壓驟降 ， 因此會讓一些敏感設備的壽命下降 。 緩衝啓動器可以避免這些副作用 ， 已發展出許多不同控制的方式 ， 有些是控制電壓 ， 有時則是用像離合器之類的機械設備 。 緩衝啓動器的型錄會列出其個自的電流及轉矩特性 。 若是高突入轉矩 ， 會使設備有高機械應力 ， 會增加維修成本及磨損 。 而高電流及高電流峯值則會提高電費 （ 依電流峯值計算 ） ， 而且會增加電源及發電機需要提供的電力 。 緩衝啓動器在馬達啓動過程中 ， 會持續控制馬達的電壓 。 因此 ， 可以調整馬達 ， 設法符合機械的特性 ， 可以讓機械平順的加速 ， 可以延長設備壽命 、 提升運作性能 ， 而且可以讓運作比較平順 。 電子式的緩衝啓動器可以是控制馬達電壓及電流的固態電子器件設備 。 緩衝啓動器可以串接在電源和馬達之間 ， 或是連接到在Δ接馬達的Δ迴路內 ， 控制每一個繞組的電壓 。 固態電子緩衝啓動器可以控制馬達的一相或是多相 ， 以達到緩衝啓動的效果 。 一般而言 ， 電壓是由反並聯連接的 （ 晶閘管 ） ， 不過在一些三相控制的場合內 ， 控制元件可以改爲反並聯連接的矽控整流器及二極體 。 另一種限制啓動電流的方式是串聯電抗器 。 若使用無鐵心的電抗器作爲串聯電抗器 。 可以設計高效且可靠緩衝啓動器 ， 可以適合功率 / 電壓從25 kW 415 V到30 MW 11 kV的各種三相馬達 。 在泵 、 壓縮機 、 風扇等應用中 ， 常常使用無鐵心電抗器的緩衝啓動器 。 若需要高啓動轉矩的應用 ， 會使用其他的方法 。