軸電壓

軸電壓是指出現在電動機及發電機的軸上 ， 因爲和馬達繞組之間電感耦合或是電容耦合而產生的電壓 。 軸電壓一般會出現在變頻器驅動的馬達 ， 像暖通空調及製冷 （ HVAC / R ） 系統就常用變頻器驅動馬達 。 直流馬達會因爲電樞繞組而產生對軸的漏電流 ， 因爲軸電壓產生的電流會造成馬達軸承的損壞 ， 不過可以透過軸的接地電刷 、 馬達框架接地 、 使用絕緣軸承或是使用而避免 。 軸電壓會因爲馬達 （ 或發電機 ） 中非平衡的磁場而感應產生 。 軸電壓也可能來自外部來源 ， 例如其他耦合機械 ， 或是因爲馬達推動的滑輪和橡皮皮帶摩擦產生的靜電電荷 。 轉子和馬達繞組一定有某程度的電容耦合 ， 但等效寄生電容的作用類似高通濾波器 ， 因此在50 - 60 Hz的電源頻率 ， 耦合的效應不強 。 但變頻器因爲使用脈波寬度調變 （ PWM ） 來控制交流電動機 ， 其IGBT的交換頻率大約是在數千Hz ， 因此馬達軸會耦合較高的電壓高頻地電流的存在會造成火花 、 電弧 、 雷擊 ， 也可能會損害軸承 。