氣鎖現象

氣鎖現象是在充滿液體的管路中 ， 因管路中高點出現的氣體造成液體流動受限 ， 甚至阻塞的現象 。 像液壓泵可能會因爲氣鎖現象而無法抽汲液體 氣體密度較液體輕 ， 因此會上升到管路的高點 。 若是充滿液體的管路 ， 在加壓時液體會流動 ， 但若其中有氣體 ， 則其行爲會類似壓力計 ， 氣體在壓力大時體積縮小 ， 若壓力較小時體積會恢復原狀 。 氣鎖現象可能會在液壓管路在刻意清空 （ 可能是爲了維修 ） 或是意外清空後 ， 要重新運作時發生 。 例如中央供暖系統透過循環泵將熱水輸送到各散熱器 。 當爲管路供水時 ， 會有氣泡卡在散熱器的管路中 ， 需要透過散熱器內建的螺旋閥才能排出空氣 。 根據管路的型式不同 ， 處理方式也不同 ， 若有倒U型的管路 ， 需在最高點將空氣排出 。 否則 ， 氣鎖現象可能會將管路完全堵住 。 而中央供暖系統的循環泵 ， 其壓力一般不會大到足以克服氣鎖現象的程度 。 氣鎖現象也有其應用的場合 ， 例如馬桶排水口的S型彎管 ， 可以讓液體沒有阻礙的從上方 ( 1 ) 流到下方 ( 4 ) ， 而下方的氣體其壓力若小於S型彎管中的水柱壓力 ， 就無法從下方排到馬桶上方 。 水柱一般會有 75至100 mm高 ， 避免污水系統中的氣體排回到馬桶中 ， 也避免馬桶中的氣體進入污水系統管線 。