白山水庫_(樺甸)

白山水庫位於中國吉林省樺甸市白山鎮 ， 豐滿水庫和紅石水庫的上游 ， 是以發電爲主 ， 兼有防洪 、 防凌 、 旅遊 、 養殖等功能的大 （ 一 ） 型水庫 。 白山水電站是中國東北地區最大的水電站 。 白山發電廠位於東北電網南網 、 北網之間 ， 地理位置適中 ， 在東北電網中擔負着調峯 、 調頻和事故備用任務 。 白山水電站由水電部東北勘測設計院設計 ， 水電一局施工 。 1975年5月1日主體工程開工 ， 1976年10月21日截流 。 白山大壩爲單曲三心圓混凝土重力拱壩 ， 壩頂高程 423.5 米 ， 最大壩高 149.5 米 ， 壩頂弧長 676.5 米 。 壩身設4個表孔 、 3個深孔 。 表孔寬12米 ， 高13米 ， 堰頂高程404米 。 表孔編號依次爲14 # 、 16 # 、 18 # 、 20 # （ 自左岸到右岸 ） 。 表孔水流沿着壩面溢流下泄至壩角挑出 。 深孔寬 6.0 米 ， 高 7.0 米 ， 進口高程 350.0 米 ， 分別在 352.31 、 353.47 、 351.19 米出坎挑出 。 深孔編號依次爲15 # 、 17 # 、 19 # （ 自左岸到右岸 ） 。 下游設水墊塘消能 。 一期工程在右岸地下安裝了3臺HL一200 LJ一550型30萬千瓦混流式水輪發電機組 ， 裝機90萬kW （ 3 × 30 ） 。 地下式廠房 121.5 × 25 × 54.25 米 。 保證出力 16.7 萬kW ； 多年平均年發電量 20.03 億kW · h 。 1983年12月30日第一臺30萬千瓦機組發電 。 1984年一期工程完成 。 二期工程安裝2臺HL一200 LJ一550型30萬千瓦混流式水輪發電機組 ， 裝機90萬kW （ 2 × 30 ） ， 可提供系統可用容量50萬kW ， 多年平均發電量 0.34 億kW · h 。 二期工程位於左岸 。 利用已建成的水庫及大壩 ， 兩個進水口已預留在28 ＃及29 ＃壩塊上 。 由引水系統 、 主副廠房 、 開關站和大平溝防洪措施工程 （ 包括堆石壩及泄洪洞 ） 等組成 。 引水洞長約470m ， 鋼襯內徑8 ． 6m 。 主廠房位於左岸 ， 平面尺寸長爲110m ， 寬爲26m ， 內設2臺30萬kW水輪發電機組 。 二期地面廠房及開關站位於左岸大平溝中 。 大平溝防洪措施工程 ： 堆石壩 ， 壩高21m ； 無壓泄水洞 ， 長約350m ， 城門洞型 ， 襯砌內尺寸寬爲3 ． 8m ， 高爲4 ． 5m 。 白山水電站二期裝機60萬kW二期裝機主要不是電量效益 ， 而是容量效益 。 由於白山水庫調節性能好 ， 下游又有紅石及豐滿兩水庫反調節 ， 因而在系統中運行比較靈活 ， 可充分發揮調峯 、 調頻及事故備用等容量效益 ， 並可減少系統煤耗及年運行費用 。 二期工程於1984年9月開工 ， 1992年二期全部機組發電 ， 1994年6月工程全部竣工 。 白山水電站的三期工程 ， 是以白山水電站水庫爲上庫 ， 紅石水電站水庫爲下庫 ， 在白山水電站大壩下游140米處設廠房 ， 安裝２臺單機容量15萬千瓦的單級立式混流可逆式水泵 - 水輪機組 。