تعویض بخشی از خط لوله فرآورده منطقه اصفهان به دلیل نشتی
به گزارش خبرنگار شانا چندی پیش در محدوده مخازن T۱ , T۲ , T۳ در مرکز انتقال نفت شهید جابر آل خمیس امیدیه منطقه اصفهان نشتی ایجاد شد که بلافاصله با همکاری واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خط منطقه مشکل برطرف و بخشهایی از خط لوله تعویض شد. [n] رئیس واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خط منطقه اصفهان در این باره گفت: به منظور پیشگیری از توقف بهره برداری از خط لوله مارون، جوشکاری و اتصال لوله ۳ اینچ ارتباطی از درین خط ۱۶ اینچ گردش داخلی به درین خط ۳۲ اینچ ورودی بوستر پمپ‌ها به طول ۶۰ متر و لوله ارتباطی از مخزن زیرزمینی به لوله ورودی ۳۲ اینچ بوستر پمپها به طول ۱۲ متر انجام شد. [n] حسن موذنی افزود: پس از این مرحله با قطع جریان خط ۱۶ اینچ گردش داخلی در محدوده مخازن، برش لوله و ایمن سازی محوطه انجام شده و سپس تعویض لوله‌های ۱۶ اینچ به طول ۸۴ متر از محل سه راهی ۱۶ اینچ مخزن T۳ تا چک ولو ۱۶ اینچ مخزن T۲ و لوله ۱۶ اینچ انشعابی مخزن T۱ تا محل اتصال چک ولو مربوطه صورت گرفت. [n] به گفته این مقام مسئول در مدت ۶ روز و بدون توقف بهره برداری از مراکز انتقال نفت مارون با فعالیت واحدهای تعمیرات خط، نقلیه و آتش نشانی و همچنین همکاری مرکز انتقال نفت شماره ۱ انجام شده است.
شانا گروه پالایش و پخش: به دنبال وقوع نشتی روی خط لوله ۱۶ اینج خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان، این خط لوله تعویض شد.