تداوم انتقال گاز با انجام تعمیر ایستگاه کنترل فشار شوشتر در منطقهک عملیات گاز
مدیر منطقهک عملیات انتقال گاز در گفتگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: با توجه به نشتی خطوط لوله چهار و ۱۰ اینچ، تخلیه پیکو فیلترهای ایستگاه کنترل فشار شوشتر، عملیات کنترل نشتی در دستور کار این منطقه قرار گرفت و پس از تهیه کالاهای مورد نیاز نسبت به حفاری اطراف خطوط لوله در مقیاس ۳۰۰ مترمکعب اقدام شد. [n] عبدالحسین کوتکی افزود: با وجود نشتی در شیرهای خروجی پیکوفیلترها، کارکنان بهره برداری خط لوله اهواز با لحاظ کردن شرایط ایمن، اقدام به باز کردن شیرهای ۴ و ۲ اینچ کرده و با نصب فلنج کور در انتهای خطوط لوله چهار اینچ تخلیه و پس از گاززدایی و درحالی که ایستگاه کنترل فشار در مدار بهره برداری قرار داشت نسبت به برشکاری اتصالات آسیب دیده و نصب دو عدد Tee&Cap در اندازه‌های ۱۰ اینچ اقدام کردند. [n] وی خاطرنشان کرد: در این عملیات بیش از ۱۰۰ اینچ- قطر برشکاری، آماده سازی و جوشکاری انجام که پس از انجام رادیوگرافی و تایید گزارش نهایی آن توسط بازرسی فنی نسبت به تمیزکاری و اعمال پوشش اتصالات و پوشاندن لوله اقدام شد. [n] به گفته وی، احداث ساپورت بتنی بلودان شش اینچ و رنگ آمیزی مدار این قسمت نیز به صورت همزمان انجام شد. [n] مدیر منطقهک عملیات انتقال گاز تاکید کرد: این عملیات در شرایط کاملا ایمن و بدون اختلال در روند انتقال گاز با موفقیت کامل به پایان رسید.
عملیات رفع نشتی خطوط لوله تخلیه ایستگاه تقلیل فشار شوشتر بدون قطع جریان انتقال گاز در منطقهک عملیات انتقال گاز انجام شد.