HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
ביקורת המעקב העלתה כי ליקוי זה תוקן, וכי תאגיד מי שיקמה מבצע את תוכנית הדיגום ביישובי התאגיד כסדרה.
משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את תיקון הליקוי וביצוע הדיגום ביישובי תאגיד מי שיקמה.
75% לא עמד היישוב הר אדר ברף של2014 בביקורת הקודמת נמצא כי בשנת מהיקף הבדיקות הנדרש.
אומנם עמד היישוב בתוכנית הדיגום 2019 בביקורת המעקב נמצא כי בשנת לא ביצע בדיקות מתכות (נחושת, ברזל 2019 - 2017 המיקרוביאלי, אך בשנים ועופרת) ברשת כנדרש.
1594 2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה משרד מבקר המדינה מציין לפני המועצה המקומית הר אדר כי אי-ביצוע הדיגום עלול למנוע גילוי של הימצאות מתכות במי השתייה במועד ובכך לסכן את בריאותם של התושבים, ועל כן עליה לבצע את הדיגום כנדרש.
בביקורת הקודמת נמצא כי בתחומי המועצות האזוריות אל-בטוף, הגליל העליון, מבואות החרמון, גן רווה, גזר ומשגב והמועצות המקומיות מעליא וכעביה-טבאש- חג'אג'רה היו ספקים שלא ביצעו את הבדיקות בהיקף הנדרש, וחלקם אף לא עמדו מהיקף הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש.
75% ברף של בביקורת המעקב נמצא כי היישובים שבביקורת הקודמת נמצא כי אחוז שלהלן) עמדו בתוכנית 6 ) (כמפורט בלוח75%-הדיגום בהם נמוך (פחות מ .
2019 הדיגום בשנת 6 לוח מועצה מקומית/מועצה אזורית/ תאגידהיישוב המועצה האזורית אל-בטוףרומאנה מועצה מקומיתכעביה-טבאש-חג'אג'רה המועצה האזורית מבואות החרמוןמשמר הירדן המועצה האזורית הגליל העליוןאיילת השחר המועצה האזורית הגליל העליוןגדות המועצה האזורית הגליל העליוןחולתה מועצה מקומיתמעליא המועצה האזורית עמק יזרעאל גזית המועצה האזורית הגליל העליוןכפר גלעדי המועצה האזורית מבואות החרמוןאליפלט המועצה האזורית מבואות החרמוןדישון המועצה האזורית מבואות החרמוןכפר יובל המועצה האזורית משגבכמאנה תאגיד מי שיקמהבית דגן עיר מודיעין עילית* תאגיד מי יבנהגן יבנה המועצה האזורית עמק חפרעין החורש * בתוכנית הדיגום של מודיעין עילית, שאישר משרד הבריאות, נפלה טעות, וזו תוקנה לאחר הביקורת.
פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב1595 פרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביובפרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביוב מבקר המדינה רואה בחיוב את עמידת הספקים בתוכנית הדיגום שנקבעה .
2019 להם בשנת שלהלן לא עמדו 7 בביקורת המעקב נמצא כי הספקים ביישובים המוזכרים בלוח בתוכנית הדיגום שנקבעה להם, בעיקר בבדיקות הכימיות - מתכות: 2019 - 2017 ,)75%- יישובים ששיעור הדיגום בהם נמוך (פחות מ:7 לוח מועצה מקומית/מועצה אזורית/תאגידהיישוב המועצה האזורית גזריציץ המועצה האזורית גזרחולדה המועצה האזורית גזרכפר בן נון המועצה האזורית גזרגזר המועצה האזורית משגבסלאמה המועצה האזורית מטה בנימיןגבעון החדשה המועצה האזורית חבל יבנהקבוצת יבנה מועצה מקומיתהר אדר המועצה האזורית גן רווהגאליה המועצה האזורית גן רווהנטעים המועצה האזורית גן רווהכפר הנגיד 1596 2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה ריכוז ממצאי המעקב בנוגע לעמידה:5 תרשים בתוכנית הדיגום השנתית המלאה המקור: נתוני משרד הבריאות משרד מבקר המדינה ממליץ למועצות האזוריות גזר, משגב, עמק חפר, מטה בנימין, חבל יבנה וגן רווה לפעול לכך שהדיגום בישובים יבוצע בהתאם להנחיות משרד הבריאות, לרבות באמצעות האצלת הסמכות לוועדים המקומיים ככל שימצאו זאת לנכון.
משרד מבקר המדינה מציין לפני המועצה המקומית הר אדר, והוועדים המקומיים של היישובים יציץ, חולדה, כפר בן נון, גזר, סלאמה, קבוצת יבנה, גאליה, נטעים, כפר הנגיד כי ככל ותואצל להם הסמכות לכך מאת המועצה האזורית, ומבלי לגרוע מסמכותה של המועצה האזורית הרלבנטית בנושא, עליהם להקפיד שספקי המים הפועלים בתחומם יעמדו בתוכנית הדיגום.
ובקבוצת 2020 לאחר הביקורת בוצעו דגימות להימצאות מתכות במים בגאליה במאי .
2020 יבנה ביוני פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב1597 פרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביובפרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביוב צוין כי "הוועד2020 בתשובת הוועד המקומי של כפר בן נון למבקר המדינה ממאי המקומי מבצע מטלות בהתאם לסמכויות שמאצילה לו המועצה האזורית בהתאם לחוק המועצות האזוריות.
נושא אבטחת מי השתייה ודיגומם הוא לא חלק מהסמכויות שנדרש הוועד המקומי לעשות ואף אינו מתוקצב.
מבלי לפגוע באמור וככל שידוע לנו מבצעת המועצה האזורית גזר באופן שיגרתי בדיקות מים בהתאם לתקנות והוועד פועל בהתאם להנחיות שהוא מקבל".
צוין כי המועצה האזורית גזר דואגת לדיגום 2020 בתשובת קיבוץ גזר לדוח מיוני מי השתייה בתחום המועצה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד הבריאות ליידע את המועצות האזוריות גזר, משגב, עמק חפר, מטה בנימין, חבל יבנה וגן רווה כי יש ספקי מים הפועלים בתחומן שאינם עומדים בהיקף הדיגום הנקבע להם, כדי שהמועצות יוכלו לפעול בהתאם לאחריותן ולסמכותן ולוודא שספקי המים הפועלים ביישובים שבתחומן ימלאו את הנחיות משרד הבריאות ויבצעו את הדיגום בהיקף שנקבע להם, כדי להבטיח את בריאות התושבים.
הטיפול בליקויים חוזרים שנמצאו במערכות מי השתייה של ספקי המים משרד הבריאות עורך מפעם לפעם ביקורות תברואה במתקנים של ספקי המים, כחלק מתוכנית בקרה הבודקת בארות מי שתייה, מאגרי מים, מתקני טיפול במים ותחנות שאיבה.
מחובתם של ספקי המים לפעול כנדרש בתקנות ועל פי הוראות משרד הבריאות כדי להבטיח את איכות מי השתייה שהם מספקים.
בביקורת הקודמת מצא משרד מבקר המדינה כי משרד הבריאות ערך בכמה מקרים ביקורות חוזרות אצל ספקי מים, אך מצא ליקויים חוזרים שהספקים לא פעלו לתיקונם.
בדוח הקודם צוין כי בדוח ביקורת תברואה שערך משרד תאגיד מי אונו: .
1 ) במתקני המים של תאגיד מי אונו 2012- (להלן - הדוח מ 2012 הבריאות במרץ , טרם הקמת 2009 נמצאו ליקויים חוזרים מביקורת שעשה משרד הבריאות במרץ התאגיד, בעת שהטיפול בענייני המים היה באחריות מחלקת המים בעיריית , טרם הותקנה גדר תקנית סביב אחת הבארות, 2012-.
על פי הדוח מ5קריית אונו ונוסף על כך "על מגדל המים עדיין מותקנות אנטנות של חברות סלולריות.
התקנה זו אסורה לפי תקנות משרד הבריאות.
האנטנות, הכבלים ומתקני .
2010 תאגיד מי אונו הוקם ביוני 5 1598 2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה השידור הצמודים מהווים הפרעה לתפקוד תקין של המאגר והמגדל ומקור אפשרי לזיהום המים".
משרד הבריאות ציין כי הוא רואה בחומרה את המשך קיומן של האנטנות הסלולריות ודרש לתקן את הליקויים בתוך שלושה חודשים, שאם לא כן יפסול לשתייה את מי הבארות ומגדל המים.
בביקורת הקודמת שעשה משרד מבקר המדינה נמצא כי הגדר סביב הבאר הותקנה על ידי התאגיד שנה לאחר .
עוד נמצא כי במועד סיום 2013 הביקורת החוזרת של משרד הבריאות בפברואר טרם הוסרו האנטנות שעל מגדל המים.
2015 הביקורת בינואר בביקורת המעקב נמצא כי משרד הבריאות דורש זה שנים רבות להסיר את מקבץ האנטנות שנמצאות על מגדל המים בניגוד להוראות המשרד בנידון, אך האנטנות שעל מגדל המים טרם הוסרו.
משרד מבקר המדינה מציין לפני תאגיד מי אונו כי עליו לתקן את הליקוי שעליו הצביע משרד הבריאות כבר לפני שמונה שנים, ולפעול בשיתוף עם העירייה להסרת מתקני השידור והאנטנות בשטח המאגר ומגדל המים, בהתאם לדרישת משרד הבריאות.
הוא ציין כי אנטנות הסלולר 2020 בתשובת תאגיד מי אונו למבקר המדינה ממאי הוקמו על מאגר המים בטרם הקמת התאגיד, וכי הוא פועל בתיאום עם משרד הבריאות לצמצום הסיכון הנשקף למאגר המים עד כדי ביטולו.
משרד מבקר המדינה מציין לפני משרד הבריאות כי עליו לפעול לאכיפת הנחיותיו מול התאגיד והעירייה.
משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד הבריאות לתאם את הנחיותיו בנושא מול מינהל התכנון כדי שלא יינתנו היתרים לאנטנות בשטחי מאגרי מים ומגדלי מים.
בתשובתו לדוח ציין משרד הבריאות כי "יש תאום בנושא מול מינהל התכנון, וככל שידוע לנו נכון להיום לא ניתנים היתרים לאנטנות על מאגרי מי שתייה.
משרד הבריאות מאשר במקרים מיוחדים הצבת אנטנות לצד מאגרים, בחצר מגודרת וכניסה נפרדת, ובתיאום עם אגף ביטחון מים ברשות המים".
מינהל התכנון הבהיר למשרד מבקר המדינה כי "בתוכנית המתאר הארצית /א - נקבעו הנחיות להקמת מתקני 36 למתקני שידור קטנים וזעירים - תמ"א שידור קטנים וזעירים.
ההנחיות מאפשרות פריסה של מתקנים קטנים וזעירים לשידור ולקליטה של תקשורת אלחוטית, תוך מניעת מפגעי קרינה ומזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנוף.
מזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנוף מושג בין היתר ע"י עידוד הקמת מתקני שידור בצמוד למבנים או למתקנים קיימים פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב1599 פרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביובפרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביוב ולדרכים, כפי שמצוין במטרות התמ"א.
וכי יש חשיבות רבה לשילובם של מתקני תשתית חדשים בשטחים פתוחים 'מופרים', שבהם כבר הוקם מתקן שידור או מתקן תשתית אחר, לרבות מתקני מים לסוגיהם.
עם זאת, כדי להבטיח שמירה על שיקולים חשובים נוספים, כגון הבטחת איכות מי שתייה, נכללה בהוראות התוכנית הדרישה לקבלת אישור משרד הבריאות בנוגע להקמת מתקן שידור בשטח של מתקן מים.
אחד התנאים למתן היתר בניה להקמת מתקן שידור בתוך השטח המגודר סביב בריכת מים, מגדל מים או קידוח - הוא אישור מהנדס התברואה המחוזי של משרד הבריאות.
תנאי זה נכלל בהוראות התמ"א בעקבות דרישת משרד הבריאות, שכן, לטענת משרד הבריאות, קינון/ התיישבות ציפורים על מתקני שידור/אנטנות גורמים לזיהום מי שתייה".
בביקורת תברואה מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ (להלן - מי גבעתיים): .
2 נמצא כי2014 שערך משרד הבריאות במתקני המים של מי גבעתיים במרץ לא תוקנו.
2011 ליקויים שהצביע עליהם במאי בביקורת משרד מבקר המדינה נמצא כי כמה מהליקויים תוקנו על ידי התאגיד , וכמה טרם תוקנו עד 2014 לאחר הביקורת החוזרת של משרד הבריאות במרץ .
2015 לסיום הביקורת בינואר כי 2015 תאגיד מי גבעתיים הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה במרץ הליקויים תוקנו במלואם כחלק משיפוץ מתקנים ושדרוגם בשנה האחרונה.
בביקורת המעקב נמצא כי הליקויים המהותיים שעליהם הצביע משרד הבריאות בביקורות שעשה בתאגיד מי גבעתיים תוקנו.
משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את תיקון הליקויים המהותיים שנמצאו בביקורת משרד הבריאות על ידי תאגיד מי גבעתיים.
בביקורת תברואה שערך משרד הבריאות במתקני מי תאגיד מי אביבים: .
3 נמצא כי ליקויים שהצביע עליהם בביקורת2013 השתייה של התאגיד במרץ לא תוקנו.
בין היתר נמצא כי באר מי השתייה ארלוזורוב 2010 קודמת מיוני טרם עברה שיפוץ וכי מצב המבנה ירוד מאוד.
בדוח ביקורת התברואה נכתב: "הבאר טרם מגודרת, סביב הבאר הצטברה פסולת רבה וצואת כלבים, שעלולים 2011 להשפיע לרעה על איכות המים בבאר".
הליקוי חזר על עצמו אף שביוני הודיע תאגיד מי אביבים למשרד הבריאות כי הוא בעיצומה של הוצאת מכרז לשיפוץ מבנים הנדסיים וכי מייד עם אישורו תשופץ הבאר.
בסיכום ביקורת התברואה צוין כי הממצאים מעידים על "העדר התייחסות של התאגיד לממצאי הביקורת הקודמת".
1600 2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה כי הוא2015 תאגיד מי אביבים הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה במרץ פועל לתיקון הליקויים.
בביקורת המעקב נמצא כי התאגיד טרם ביצע טיפול הנדסי הולם לסגירת פתח הגלישה של מאגר ארלוזורוב בתל אביב.
משרד מבקר המדינה מציין לפני תאגיד המים מי אביבים כי עליו להשלים את תיקון הליקויים שהצביע עליהם משרד הבריאות.
כמו כן, משרד מבקר המדינה מציין לפני משרד הבריאות כי עליו לפעול לאכוף את הנחיותיו כלפי התאגיד.
הוא ציין כי סיכם עם משרד 2020 בתשובת תאגיד מי אביבים לדוח ממאי הבריאות לפעול בהקדם לגיבוש פתרון הנדסי לסגירת פתח הגלישה.
המושב בתחום המועצה האזורית מטה אשר.
בדוח הקודם צוין מושב אחיהוד: .
4 כי ספק המים במושב (להלן - ספק המים המקומי) לא פעל בהתאם להנחיות משרד הבריאות הנוגעות לפעולות שעליו לנקוט כדי להבטיח את איכות מי השתייה, מה שהביא להיווצרות של זיהום במי השתייה ולצורך בהרתחתם.
בביקורת המעקב נמצא כי ספק המים המקומי ממשיך שלא למלא במלואן את הנחיות משרד הבריאות.
מבקר המדינה כבר העיר כאמור כי "על משרד הבריאות להקפיד להעביר לרשויות המקומיות שבתחומן פועלים ספקי המים העתקים מהתכתובת שהוא .
6"מנהל עמם בנושא הבטחת איכות מי השתייה בדוח הקודם הובאה תשובת המועצה האזורית מטה אשר ולפיה התכתובת בין משרד הבריאות ובין ספק המים לא הועברה לידיה.
משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד הבריאות לדווח למועצה האזורית מטה אשר על התכתבותו עם ספקי המים הפועלים בתחומה אשר אינם ממלאים את חובותיהם למניעת זיהום מי השתייה ולפעול לאכיפת הנחיותיו.
בתשובתו לדוח ציין משרד הבריאות כי הוא "מיידע את המועצה האזורית מטה אשר לגבי הליקויים בתחום המים בישובים שבתחומה, במטרה שיפעילו סמכויותיהם בנושא".
), "פעולות הרשויות המקומיות להבטחת איכות מי 2009( 2008 הביקורת בשלטון המקומי לשנת דוח על 6 .
עמ285 'השתייה המסופקים בתחומן", עמ פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב1601 פרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביובפרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביוב בתשובת המועצה האזורית מטה אשר צוין כי ספק המים המקומי באחיהוד אינו הוועד המקומי, ולכן אינו נתון למרות המועצה האזורית.
משרד מבקר המדינה מציין לפני המועצה האזורית מטה אשר כי, כאמור לעיל, באחריותה ובסמכותה לקבוע את התנאים לאספקת מים לצרכנים כך שיימנע זיהום של מי השתייה.
לפיכך עליה לנקוט את הצעדים הנדרשים שבסמכותה כדי להבטיח שספק המים הפועל בתחומה יפעל בהתאם לתקנות משרד הבריאות ולהנחיותיו, לרבות באמצעות האצלת הסמכות לוועד המקומי של אחיהוד, ככל שתמצא זאת לנכון.
משרד מבקר המדינה מציין לפני הוועד המקומי במושב אחיהוד כי ככל ויוסמך לכך על ידי המועצה האזורית, עליו לדאוג שספק המים המקומי ימלא במלואן את הנחיות משרד הבריאות.
צוין 2020 בתשובת הוועד המקומי של אחיהוד למשרד מבקר המדינה ממאי כי בעקבות דוח הביקורת הוא החל בכמה פעולות של בדיקת איכות המים מול משרד הבריאות והפנה את דוח ממצאי הביקורת אל ספק המים ביישוב ואל המועצה האזורית מטה אשר.
משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד הבריאות ליידע את המועצות האזוריות בדבר ספקי המים הפועלים ביישובים שבתחומן שאינם ממלאים את הנחיות משרד הבריאות ולכתבן בכל פנייה לספקי המים ביישובים שבתחומן.
מקרי זיהום מים, ביצוע סקרים חקירתיים ופרסום הטיפול בחריגות לתקנות איכות המים, על ספק המים לבצע לאלתר סקר תברואי 28 על פי תקנה חקירתי, בין היתר בכל מקרה של זיהום או חשש לזיהום במים.
סקר תברואי חקירתי (להלן - סקר תברואי או הסקר) נועד לזהות מקור זיהום מים במקור מים, במתקן הפקה או במערכת אספקת מים ובסביבתם.
בתקנות מוגדר זיהום מים ככל חריגה מהאיכות הנדרשת לפי התקנות או שינוי בתכונותיהם של מים או הימצאות כל גורם אחר העלול לסכן את בריאות הציבור.
כלומר בכל מקרה של קבלת תוצאה א לתקנות איכות 4 חריגה בדיגום, על ספק המים לבצע סקר תברואי.
על פי תקנה (שהיו רלוונטיות במועד 2013 , שהיו כאמור בתוקף עד אוגוסט1974 המים משנת הביקורת הקודמת), במקרה של חשש לזיהום מים משרד הבריאות רשאי להורות לספק להכין סקר תברואי לגילוי הגורם לזיהום במי השתייה.
1602 2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה , על הספק2009 על פי הנחיות משרד הבריאות לביצוע הסקר ולהגשתו, מאוגוסט העורך את הסקר לבצע כמה פעולות בחקירה הבסיסית של מקורות הזיהום: בירור ראשוני, דיגום ופעולות מתקנות מיידיות.
בהתאם לתוצאות בירור זה עליו לקיים במידת הצורך, ובתיאום עם משרד הבריאות, חקירה מורחבת.
בסיום החקירה על הספק להכין דוח שיכלול את ניתוח הממצאים, מסקנות, המלצות לנקיטת פעולות מיידיות למניעת הישנות המקרה, המלצות לפעולות מקיפות, כולל תכנון או שינוי מערכתי, וכן המלצות מקצועיות, ניהוליות ומינהליות.
מטרת הסקר, על פי תקנות איכות המים, היא חקירת הגורמים לאירועי זיהום המים, הסקת מסקנות ומסירת המלצות לתיקון המצב ולמניעת הישנותו.
לתקנות איכות המים נקבעו הפעולות שעל הספק לנקוט כאשר מתגלה 5 בתקנה חריגה באיכות מי השתייה.
בין היתר על הספק להודיע על החריגה בלא דיחוי ולצרכנים; לנקוט פעולות מתקנות מיידיות ולדווח עליהן לרשות 7לרשות הבריאות הבריאות; למלא את הוראות רשות הבריאות בדבר פעולות נוספות שעליו לנקוט; ולערוך דיגומים נוספים לוודא כי המים שוב עומדים באיכות הנדרשת.
רשות הבריאות רשאית לפסול מים מלשמש מי שתייה או להתנות תנאים לשימוש בהם, בין היתר כאשר יש חשש סביר שהמים עלולים לסכן את בריאות הציבור על סמך ממצאי סקר תברואי או בשל חשש לזיהום המים.
מקרי זיהום מים והטיפול בהם המושבה נמצאת בתחום המועצה האזורית עמק זיהום חוזר במושבה מנחמיה: המעיינות.
בביקורת הקודמת נמצא כי בתוך שנתיים וחצי היו ביישוב חמישה אירועים של זיהום מי השתייה.
במקרים אלה התקבלו תוצאות בדיקות חריגות בדיגום מי השתייה, ובהתאם לכך הודיע משרד הבריאות לציבור על הצורך בהרתחת מי השתייה במושבה והורה לערוך סקר תברואי.
בביקורת המעקב נמצא כי משרד הבריאות דרש מספק המים להתקין מערכת הכלרה בכניסה ליישוב, המערכת הותקנה, ומאז אין חריגות מיקרוביאליות באיכות מי השתייה.
משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את תיקון הליקוי על ידי הספק שהביא למניעת זיהומים חוזרים במי השתייה.
הכוונה בהקשר זה היא ללשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות.
7 פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב1603 פרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביובפרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביוב הקיבוץ נמצאזיהום חוזר בקיבוץ תל יוסף (להלן הספק המקומי או הקיבוץ): בתחום המועצה האזורית הגלבוע.
בביקורת הקודמת נמצא כי בתוך כשנה וחצי היו בקיבוץ ארבעה אירועים של זיהום במי השתייה, שבעקבותיהם הורה משרד הבריאות על הרתחת מי השתייה, שטיפת כל בריכות המים בקיבוץ וחיטוין מייד.
חודשים, ביולי 11 נמצא שהספק המקומי שטף את הבריכות וחיטא אותן רק כעבור .
עוד דרש משרד הבריאות מהספק המקומי לערוך ללא דיחוי סקר תברואי כדי 2013 .
לאתר את גורם הזיהום במי השתייה ולהעביר אליו את ממצאי הסקר בביקורת הקודמת של משרד מבקר המדינה נמצא כי הספק המקומי לא העביר למשרד הבריאות דוח סקר תברואי כנדרש ממנו באותה עת ולא מילא במלואן את דרישות משרד הבריאות לטיפול במתקן ההכלרה שבקיבוץ.
בביקורת המעקב נמצא כי קיבוץ תל יוסף הגיש סקר הנדסי תברואי באמצעות .
הסקר היה חלקי ונדרשו עדכונים/השלמות.
עוד 2018 אגודת המים בחודש פברואר נמצא כי בריכות מי השתייה השייכות לקיבוץ לא עוברות שטיפה וחיטוי כנדרש על כי 2020 פי התקנות אחת לשנתיים לכל הפחות.
ממשרד הבריאות נמסר בפברואר הקיבוץ לא פועל להבטחת איכות מי השתייה במערכת האספקה בהתאם להנחיותיו.
, ביצע הספק המקומי שטיפה 2020 לאחר סיום הביקורת, בחודשים מרץ עד אפריל וחיטוי של בריכות המים בקיבוץ.
משרד מבקר המדינה מציין לפני הוועד המקומי של קיבוץ תל יוסף כי עליו לפעול להבטחת איכות מי השתייה במערכת האספקה בהתאם להנחיותיו של משרד הבריאות.
משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד הבריאות לאכוף את הנחיותיו וליידע את המועצה האזורית הגלבוע בדבר ליקויים שנמצאו בפעולות ספקי המים שבתחומה.
מידע זה יאפשר לה לפעול בהתאם לאחריות המוטלת עליה לשמור על בריאות התושבים ולנקוט את הצעדים הנדרשים בהתאם לסמכויותיה כדי להבטיח שספקי המים יספקו מים באיכות הנדרשת.
1604 2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינהפרסום תוצאות חריגות והטיפול בהן וביצוע סקרים חקירתיים בגמר ביצוע הפעולות המתקנות והדיגומים, על הספק לפרסם באתר המרשתת שלו דיווח אשר יכלול את החריגה שהתגלתה ואת מועדה, את הפעולות המתקנות שנקט ואת תוצאות הבדיקות המראות כי המים עומדים באיכות הנדרשת.
יצוין כי על פי שעות התקבלה תוצאה 24 תקנות איכות המים, גם אם בדיגום חוזר שנעשה בתוך תקינה, עדיין נחשבת התוצאה הראשונה לחריגה ומחייבת פרסום כאמור.
לתקנות איכות המים נקבע כי על ספק המים לפרסם באתר המרשתת 30 בתקנה ביוני בכל שנה דוח שנתי המפרט את איכות המים שסיפק בשנה שקדמה 1 שלו עד למועד הדיווח, ובין היתר עליו לפרסם את ממצאי הדיגום שעשה ולכלול ציון מובחן ומודגש של החריגות, אם נמצאו, וכן ציון הפעולות המתקנות שנקט עקב החריגות ועקב תקלות מהותיות שהשפיעו על איכות המים.
, האוסרות הימצאות ולו 26.
13-מאז כניסתן של תקנות איכות המים לתוקף ב נמצאו 2019 - 2014 מ"ל מי שתייה, בכל אחת מהשנים100-חיידק קוליפורם אחד ב מהדגימות המיקרוביאליות בממוצע, כלומר מאות דגימות בשנה 0.
6%-חריגות בכ של מי שתייה ברשת האספקה שנספרו בהן קוליפורמים.
בביקורת הקודמת נמצא כי במרבית המקרים שבהם נמצאו חריגות באיכות מי השתייה לא ערכו הספקים סקר תברואי חקירתי ולא פרסמו דוח המפרט את הסיבות לתוצאה החריגה והמלצות למניעת הישנותה.
באותם מקרים ספקי המים גם לא פרסמו באתר המרשתת את , ולא בדוח השנתי, 5 פרטי החריגה ואת הטיפול בה - לא מייד, כנדרש בתקנה לתקנות איכות המים.
30 כנדרש בתקנה בביקורת המעקב נמצא כי תאגידי המים מי אביבים, מי שיקמה, מי אונו ומי רמת גן בודקים את הסיבות לתוצאה החריגה ומפרסמים באתר המרשתת את הנדרש בקשר לכך.
יצוין כי יש שוני באופי הפרסום בין התאגידים, וכי יש תאגידים המפרסמים באופן מפורט את פעולותיהם ואת הממצאים שהעלו, ויש תאגידים שמסתפקים בתיאור כוללני בלבד.
להלן דוגמאות מאתרי המרשתת של מי אביבים, מי שיקמה ומי רמת גן : פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב1605 פרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביובפרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביוב דו"ח סיכום בדיקות מיקרוביאליות וכימיות:1 תמונה - מי אביבים2019 לשנת 1606 2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה המקור: אתר תאגיד מי אביבים במרשתת פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב1607 פרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביובפרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביוב - איכות המים המסופקים בחולון: דוח לתושבים ולצרכנים:2 תמונה תאגיד מי שיקמה המקור: אתר תאגיד מי שיקמה במרשתת.
1608 2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה סקר חקירתי בעקבות חריגה בדיגום שגרתי:3 תמונה - מי רמת גן27 ברח' הרצל המקור: אתר תאגיד מי רמת גן במרשתת.
פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב1609 פרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביובפרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביוב משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד הבריאות לבחון את נוהלי ביצוע הסקר התברואי ופרסומו במקרה של חריגות באיכות מי השתייה, לרבות גיבוש מתכונת פרסום אחידה לכלל הספקים ודרישה מספקי המים לבצע את הסקרים ולפרסמם במתכונת שיקבע.
בתשובת משרד הבריאות הוא ציין כי בימים אלו הוא עוסק בעדכון ההנחיות לביצוע סקר תברואי ובוחן את הצורך בהתייחסות שונה לחריגות לא חמורות ואפשרות לגמישות בצורך לבצע סקר חקירתי ולדווח לציבור.
בביקורת הקודמת נמצא כי אחרי חריגות שנמצאו באיכות המים לא הכינה עיריית נשר דוח על סקר תברואי הכולל את פירוט הסיבות לתוצאות החריגות ואת הפעולות הנדרשות כדי להבטיח שתוצאות אלו לא יישנו.
פרט לפרסום הדוח הרבעוני, שצוינה בו חריגה אחת בלא כל פירוט, העירייה גם לא פרסמה באתר שלה במרשתת דיווח מפורט על החריגה שהתגלתה ועל מועדה, על הפעולות המתקנות שנקטה ועל תוצאות בדיקות חוזרות שהראו כי המים עומדים באיכות הנדרשת.
בביקורת המעקב נמצא כי עיריית נשר לא תיקנה ליקוי זה, וכי היא אינה מכינה ומפרסמת את דוח הסקר החקירתי כנדרש במקרה שבו נמצאה תוצאה חריגה .
8באיכות המים משרד מבקר המדינה מציין לפני עיריית נשר כי במקרה של חריגה בבדיקת איכות המים עליה לערוך סקר חקירתי ולהכין דוח הכולל את הסיבות לזיהומים שהתגלו ואת הצעדים הנדרשים כדי להבטיח כי לא יישנו.
על עיריית נשר להקפיד ולפרסם באתר שלה במרשתת את פרטי החריגות ואת אופן הטיפול בהן.
מניעת זרימת מים חוזרת במערכות מי השתייה בדוח קודם של מבקר המדינה צוין כי "אחד העקרונות התברואיים של אספקת מים לצריכה ביתית בצינורות שיש בהם לחץ מים הוא שהלחץ בצינור מונע כניסה של מזהמים מהחוץ.
כשהחומר המזהם הוא נוזל, הוא עלול לחדור למערכת מי השתייה אם הלחץ המופעל על המזהם פועל בכיוון מערכת מי השתייה (להלן - זרימה חוזרת).
עם מקורות הזיהום נמנים המגזר החקלאי, המשתמש בחומרי חיטוי, הדברה ודישון; , למשל, נמצאה חריגה באחת הדגימות.
2016 בשנת 8 1610 2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה2020- התשפ"א| א71 דוח שנתי| מבקר המדינה מפעלים ועסקים המוסיפים למים חומרים כימיים כחלק מתהליך הייצור; מערכות .
תקלות במערכות למניעת זרימה חוזרת 9"כיבוי אש שהמים בהן עומדים; ומקוואות עלולות לגרור זיהום של מערכת מי השתייה.
1992-תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב ), קובעות כי על ספק המים חל איסור לספק מים 10(להלן - תקנות להתקנת מז"ח בין היתר לעסקים הטעונים רישוי כמשמעותו בצו רישוי עסקים ומפורטים בתוספת שבתקנות אלה, אלא אם בעל העסק התקין (באמצעות מתקין מוסמך) מז"ח בראש מערכת המים של העסק או בנקודה אחרת שאישר המנהל.
עוד קובעות התקנות כי על בעל העסק להחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת, וכי עליו לדאוג לבדיקתו בידי מתקין מוסמך פעם בשנה לפחות.
במקרים שלא התקין בעל העסק מז"ח רשאי ספק המים בעצמו או מי מטעמו להתקין מכשיר כזה ולחייב את בעל העסק בעלות המז"ח ובהוצאות ההתקנה.
אם נוכח ספק המים שהמז"ח לא נבדק הוא רשאי לערוך את הבדיקה ולגבות את הוצאות הבדיקה מבעל העסק.
מכשיר מונע זרימת מים חוזרת :4 תמונה .
319 ' לעיל, עמ 5 ראו הערת שוליים 9 מכשיר המונע זרימה חוזרת למערכת מי שתייה מדגם שאישר מנכ"ל משרד הבריאות לאחר התייעצות עם 10 .
מנהל רשות המים פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה - ביקורת מעקב1611 פרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביובפרק שלישי: מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים - הרשות הממשלתית למים וביוב כתב משרד הבריאות במחוז המרכז לספקי המים כי הם נדרשים: (א) לא2014 במאי לספק מים למשקים ולמפעלים שאינם מקיימים את הוראות התקנות, ו/או לדאוג להתקנת מז"חים בכל חיבורי הצרכן וראשי המערכת שמזרימים מי שתייה שלא ; (ב) לאכוף את התקנות בכל שטחי החקלאות והעסקים ולוודא 11לשימוש סניטרי כי מערכת אספקת מי השתייה ביישובים מוגנת מפני זרימה חוזרת של חומרים העלולים לזהם את מי השתייה; (ג) לבצע ביקורות תקופתיות יזומות במהלך כל השנה במערכות מי השתייה שבאחריותם; (ד) לוודא כי האביזרים המותקנים למניעת זרימה חוזרת נבדקים אחת לשנה; (ה) לנהל רישום של כל המז"חים ומעקב אחריהם.
המחלקה לבריאות הסביבה שבמחוזות משרד הבריאות עוסקת בין היתר בפיקוח על נושא המז"חים במגזר החקלאי ובמגזר העירוני.
המגזר החקלאי רוב היישובים החקלאיים שייכים למועצות אזוריות שאין בהן תאגידי מים וביוב.
יש גם רשויות מקומיות שמתקיימת בהן פעילות חקלאית.
כאמור, על פי הדין הקיים, באפשרות המועצות האזוריות לפעול בהתאם לאחריות המוטלת עליהן לצו, 63 בנוגע לשמירה על בריאותם ועל רווחתם של תושביהן, לרבות על פי סעיף ולנקוט את הצעדים האפשריים בהתאם לסמכויותיהן כדי שככל האפשר יסופקו לתושביהן מים באיכות הנדרשת.