Gemäß [REF] LSA sind Brandwände erforderlich als Gebäudeabschlusswand, ausgenommen von Gebäuden ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 0 m0 Brutto-Rauminhalt, wenn diese Abschlusswände an oder mit einem Abstand von weniger als 0 m gegenüber der Grundstücksgrenze errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von mindestens 0 m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zulässigen künftigen Gebäuden gesichert ist. Nach [REF] LSA sind für Gebäude der Gebäudeklassen 0 bis 0 anstelle von Brandwänden in den Fällen des Abs. 0 Nrn. 0 bis 0 hochfeuerhemmende Wände zulässig sowie Gebäudeabschlusswände, die jeweils von innen nach außen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Teile des Gebäudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger Bauteile haben. 0 Der Umstand, dass die Regelung des [REF] LSA für Gebäude der in Rede stehenden Art geringere Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit der Gebäudeabschlusswände stellt, bedeutet indes nicht, dass die von den Klägern eingebaute F0-Festverglasung in der nördlichen Gebäudeabschlusswand des Erkers im ersten Obergeschoss zulässig ist. Eine feststehende und damit nicht zu öffnende Verglasung, die die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit der Teile einer Brandwand oder einer Wand, die nach [REF] LSA anstelle einer Brandwand zulässig ist, erfüllt, mag „integrierter Bestandteil“ der Wand werden und nicht gegen das Öffnungsverbot des [REF] LSA verstoßen . Dem Verwaltungsgericht ist jedoch darin beizupflichten, dass sich die grundsätzliche Unzulässigkeit einer Verglasung in der Gebäudeabschlusswand nach [REF] LSA aus [REF] LSA ergibt. Diese Vorschrift, die gemäß [REF] LSA entsprechend für Wände gilt, die gemäß [REF] LSA anstelle von Brandwänden zulässig sind, lässt feuerbeständige Verglasungen in inneren Brandwänden zu, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind. Dies rechtfertigt den von der Vorinstanz gezogenen Umkehrschluss, dass in äußeren Brandwänden und in Außenwänden, die nach [REF] LSA anstelle von Brandwänden zulässig sind, feuerbeständige Verglasungen grundsätzlich unzulässig sind . Damit trägt der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass der Einbau einer Brandschutzverglasung besondere Vorkehrungen beispielsweise hinsichtlich der Halterung und Befestigung erfordert und dabei auftretende Mängel, die bei einer Kontrolle der Bauausführung nicht ohne weiteres feststellbar sind, die Eignung als Element eines gegen die Ausbreitung von Feuer wirksamen Raumabschlusses in Frage stellen . So enthält Abschnitt 0 der von den Klägern im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik vom [DATE] detaillierte Bestimmungen zur Ausführung der Brandschutzverglasung. In Abschnitt 0 wird verlangt, dass Brandschutzverglasungen nach dieser Zulassung nur von Unternehmen ausgeführt werden dürfen, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet haben und entsprechend geschultes Personal dafür einsetzen. Die Abschnitte 0 und 0 enthalten besondere Bestimmungen für den Zusammenbau und den Einbau der Brandschutzverglasung.

Tenor Der Antrag wird abgelehnt. Die Klägerin trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. Der Streitwert wird auch für das Zulassungsverfahren auf 0, Euro festgesetzt. Die von der Klägerin vorgebrachten, für die Prüfung maßgeblichen Einwände begründen weder ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angefochtenen Urteils im Sinne von [REF] noch ergeben sie besondere rechtliche oder tatsächliche Schwierigkeiten der Rechtssache im Sinne des [REF] oder deren grundsätzliche Bedeutung nach [REF] . Ernstliche Zweifel im Sinne des [REF] liegen vor, wenn erhebliche Gründe dafür sprechen, dass die verwaltungsgerichtliche Entscheidung einer rechtlichen Prüfung wahrscheinlich nicht standhalten wird. Sie sind begründet, wenn zumindest ein einzelner tragender Rechtssatz der angefochtenen Entscheidung oder eine erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt wird und sich die Frage, ob die Entscheidung etwa aus anderen Gründen im Ergebnis richtig ist, nicht ohne weitergehende Prüfung der Sach und Rechtslage beantworten lässt. die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung der Beklagten vom 0. [DATE] in Gestalt der Ergänzungsgenehmigung vom [DATE] aufzuheben, soweit im Kellergeschoss in der nördlichen Außenwand des Gebäudes G. straße 0 zwei Fenster genehmigt worden sind, im Wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, diese sei jedenfalls unbegründet, so dass die Zulässigkeit der Teilanfechtung dahingestellt bleiben könne. Werde die Brandschutzkonstruktion VK 0 von I. I0. entsprechend der der Beigeladenen erteilten Baugenehmigung eingebaut, handele es sich um einen Teil der Gebäudeabschlusswand und nicht um eine nach § 0 Abs. 0 BauO NRW unzulässige Öffnung in dieser. Unabhängig davon stehe der Beigeladenen jedenfalls nach § 0 Abs. 0 Satz 0 BauO NRW ein Anspruch auf Abweichung von dem Verbot des § 0 Abs. 0 BauO NRW zu. Das Verwaltungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die im Kellerge-schoss an der Nordseite des Gebäudes G. straße 0 in die beiden bestehenden Öffnungen einzubauende Brandschutzkonstruktion VK 0 der Fa. I. I0. die Gebäudeabschlusswand dergestalt verschließt, dass es sich dann nicht mehr um Öffnungen im Sinne von § 0 Abs. 0 BauO NRW handelt; die Brandschutzkonstruktion VK 0 wird vielmehr Bestandteil der Gebäudeabschluss-wand. Soweit die Klägerin dagegen einwendet, es entspreche ständiger Rechtsprechung des beschließenden Gerichts, dass sowohl Glasbausteine in der Feuerwiderstandsklasse F 0 als auch selbstschließende F 0 Fenster in Gebäu-deabschlusswänden nicht zulässig seien, weil es sich um unzulässige Öffnungen handele, führt dies nicht zu einer anderen Beurteilung. Ist eine Gebäudeabschlusswand wie hier als Brandwand herzustellen, bedeutet dies nach § 0 Abs. 0 BauO NRW, dass die Wand in der Feuerwiderstandsklasse F 0 und aus nichtbrennbaren Stoffen hergestellt sein muss; sie muss darüber hinaus so beschaffen sein, dass sie bei einem Brand ihre Standsicherheit nicht verliert und die Verbreitung von Feuer und Rauch auf andere Gebäude oder Brandabschnitte verhindert. Mit welchen Baustoffen diese Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer und Standsicherheit einer Brandwand zu erfüllen sind, gibt § 0 Abs. 0 BauO NRW nicht vor. Insbesondere muss eine Brandwand auch wenn dies aus Kostengründen die Regel sein wird nicht zwingend als Mauerwerk ausgeführt werden. Erfüllt eine feststehende und damit nicht zu öffnende Verglasung die genannten Kriterien für eine Brandwand, kann eine wie hier bestehende Öffnung in der Gebäudeabschlusswand vielmehr auch durch eine solche Brandschutzverglasung geschlossen werden, die damit integrierter Bestandteil der Brandwand wird und nicht gegen das Öffnungsverbot des § 0 Abs. 0 BauO NRW verstößt. Dass die Brandschutzkonstruktion VK 0 der Fa. I. I0. , die nach der Auflage Nr. 0 zur Baugenehmigung vom 0. [DATE] in der Fassung des Ergänzungsbe-scheids vom 0. [DATE] in die beiden bestehenden Öffnungen als feststehende Fenster einzubauen ist, die Anforderungen des § 0 Abs. 0 BauO NRW hinsichtlich Feuerwiderstand und Standsicherheit nicht erfüllt, wird mit dem Zulassungsantrag nicht behauptet. Dem von der Beigeladenen mit Schreiben vom 0. [DATE] erbrachten und von der Beklagten akzeptierten Nachweis, dass die in Rede stehen-de Wand nach Einbau der Brandschutzkonstruktion VK 0 die Qualität einer Brandwand hat, ist die Klägerin weder im erstinstanzlichen noch im Zulassungsver-fahren entgegengetreten. Insoweit unterscheidet sich der Sachverhalt auch von dem Verschließen von Öffnungen in Gebäudeabschlusswänden durch Glasbausteine. Solche Glasbausteine erfüllen selbst wenn sie in F 0 ausgeführt werden regel-mäßig nicht das Kriterium der Standsicherheit und können daher nicht Bestandteil einer Brandschutzwand werden. Verstößt das Vorhaben des Beigeladenen somit bereits nicht gegen das Öffnungsverbot des § 0 Abs. 0 BauO NRW, kommt es auf die Frage, ob die Beigeladene darüber hinaus einen Anspruch auf Erteilung einer Abweichung nach § 0 Abs. 0 Satz 0 BauO NRW hat, nicht mehr an. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Angriffe der Beklagten gegen die Tatsachenfeststellungen oder die rechtlichen Würdigungen, auf denen das angefochtene Urteil beruht, begründeten Anlass zu Zweifeln an der Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung gäben, die sich nicht ohne Weiteres im Zulassungsverfahren klären ließen, sondern die Durchführung eines Berufungsverfahrens erfordern würden. Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Dass der Ausgang des Rechtsstreits in dem vorgenannten Sinn offen ist, lässt sich auf der Grundlage des Zulassungsvorbringens aus den unter 0. genannten Gründen nicht feststellen. Besondere rechtliche und tatsächliche Schwierigkeiten wirft die Sache auch ansonsten nicht auf. Eine Rechtssache hat grundsätzliche Bedeutung, wenn sie eine im betreffenden Berufungsverfahren klärungsbedürftige und für die Entscheidung dieses Verfahrens erhebliche Rechts oder Tatsachenfrage aufwirft, deren Beantwortung über den konkreten Fall hinaus wesentliche Bedeutung für die einheitliche Anwendung oder Weiterentwicklung des Rechts hat. Dabei ist zur Darlegung dieses Zulassungsgrundes die Frage auszuformulieren und substantiiert auszuführen, warum sie für klärungsbedürftig und entscheidungserheblich gehalten und aus welchen Gründen ihr Bedeutung über den Einzelfall hinaus zugemessen wird. Diesen Anforderungen wird das Zulassungsvorbringen nicht gerecht. Abgesehen davon, dass es keine Grundsatzfrage formuliert, zeigt es nicht auf, warum der Rechtssache über die nicht verallgemeinerungsfähigen Umstände des Einzelfalls Einbau einer konkreten Brandschutzkonstruktion hinaus grundsätzliche Bedeutung zukommen sollte. Mit dem von der Klägerin gezogenen Vergleich zu Glasbausteinen kann die grundsätzliche Bedeutung jedenfalls wie sich aus den Ausführungen zu 0. ergibt mangels Entscheidungserheblichkeit nicht begründet werden.