[0] Grundsätzlich ist es Sache des Eigentümers und der von ihm eingesetzten Installateure, mit dem gelieferten Wasser, das am Ort vorhanden ist und der TrinkwV entspricht, fachgerecht umzugehen. Die Anlagen und die Installationen müssen sich an der gegebenen örtlichen Zusammensetzung des Wassers durch entsprechende Materialauswahl ausrichten, wodurch Schäden durch Korrosion vermieden werden . Es obliegt dem Installateur, Werkstoffe für neue Trinkwasser-Installationen möglichst so auszuwählen, dass Korrosionsschutzmaßnahmen durch Trinkwasserbehandlung nicht erforderlich sind. Risiken, die sich aus Änderungen der chemischen Zusammensetzung des Wassers für die Installation ergeben, hat der Handwerker ebenfalls abzuschätzen, selbst wenn aktuelle Messdaten den Einsatz eines bestimmten Materials zulassen würden . Die örtliche Wasserbeschaffenheit ist durch ihn zu erfragen . Eine korrespondierende Informationspflicht des Wasserversorgers nach [DATE] der DIN [DATE] umfasst gerade auch die Angaben, die für die Auswahl der zur Trinkwasserzusammensetzung passenden Installation erforderlich sind. Auch die technische Norm DIN [DATE] zielt darauf, die Installation der Beschaffenheit des Trinkwassers anzupassen und nicht umgekehrt. Schutzmaßnahmen können etwa bei Altanlagen auch durch eine dezentrale Behandlung des Wassers erfolgen . 0

Tenor Der Beklagte wird verurteilt, im Wege des Kostenvorschusses an die Kläger Mängelbeseitigungskosten in Höhe von 0 EUR nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem [DATE] zu zahlen. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, die den Kostenvorschuss übersteigenden Mängelbeseitigungskosten bezüglich der fehlerhaften Rohrverbindungen der Warmwasserinstallation im Hause W-Weg, T der Kläger zu tragen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Die Kläger bauten im Jahre [DATE] in T, W-Weg, eine Doppelhaushälfte. Sie beauftragten den Beklagten mit der Ausführung der gesamten Wasserinstallation in diesem Neubau. Der Beklagte verlegte Kunststoffrohre, die mit aus einem Messingwerkstoff CuZn0Pb0As mit der Werkstoffnummer CW0N hergestellten Rohrverbindungen, sogenannten „Fittings“, verbunden wurden. Hersteller dieser Fittings ist die Fa. U aus F. Das seitens des Beklagten hierfür zuvor erstellte Angebot basierte wiederum auf der Grundlage eines ihm von den Klägern übermittelten Angebotes eines Mitbewerbers. Die Fertigstellung und Abrechnung der Arbeiten des Beklagten im Haus der Kläger erfolgte im [DATE] . Vor dem Einbau des Rohrsystems hatte der Beklagte keine Wasseranalyse beim Wasserversorgungsunternehmen eingeholt. Im Jahr [DATE] lag der Chloridgehalt des von der Stadt T gelieferten Trinkwassers bei 0 mg/l, im Jahr [DATE] bei 0 mg/l und im Jahr [DATE] bei 0 mg/l, seitdem abfallend. Im Jahr [DATE] ereigneten sich im Haus der Kläger insgesamt drei Wasserschäden, ein weiterer am [DATE] . Betroffen waren nicht die Rohre der Warmwasserinstallation als solche, sondern die „Fittings“. Nach Durchführung dieses Verfahrens forderten die Kläger den Beklagten mit anwaltlichem Schriftsatz vom [DATE] unter Fristsetzung bis zum [DATE] zur Zahlung von 0 EUR auf. Dieser Zahlungsaufforderung kam der Beklagte nicht nach. Die Kläger behaupten, der Beklagte habe in ihrem Haus eine Warmwasserinstallation eingebaut, die mangelhaft sei. Der von ihm verwendete entzinkungsarme Messingwerkstoff der Rohrverbindungen sei für das seitens der Stadt T gelieferte, stark chloridhaltige Wasser nicht geeignet gewesen. Er hätte vor Ausführung seiner Installationsarbeiten eine Wasseranalyse einholen müssen. den Beklagten zu verurteilen, im Wege des Kostenvorschusses Mängelbeseitigungskosten in Höhe von 0 EUR nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem [DATE] zu zahlen, festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, die den Kostenvorschuss übersteigenden Mängelbeseitigungskosten bezüglich der fehlerhaften Rohrverbindungen der Warmwasserinstallation im Hause W-Weg, T der Kläger zu tragen. Ihm könne bereits deshalb nicht der Vorwurf mangelhafter Materialauswahl gemacht werden, da ihm die Verwendung der von ihm verlegten Kunststoffrohre und Fittings von den Klägern aufgrund des ihm von den Klägern übermittelten Angebotes eines Mitbewerbers vorgegeben gewesen sei. Ebenso wenig könne ein Mangel der verbauten Fittings darin liegen, dass dem Messingwerkstoff die Eigenschaft zukomme, entzinkungsarm zu sein. Bis zum Jahr [DATE] sei der Einbau von entzinkungsarmem Messing in der Stadt T gemäß den Wasseranalysen im Jahr [DATE] problemlos möglich gewesen. Auch nach seinem Kenntnisstand zum Zeitpunkt des Einbaus im Jahr [DATE] sei das verwendete Material zur Ausführung der Installation geeignet gewesen. Eine Entzinkungsgefahr habe im Jahr [DATE] nicht bestanden, vielmehr lediglich in den Jahren [DATE] und [DATE] . Zudem verfüge er über ausreichende einschlägige Erfahrungen. Er habe das besagte Material seit etwa 0 Jahren im Allgemeinen und seit [DATE] in dem besagten Wohngebiet im Besonderen problemlos verbaut. Schadensbegründend für den Bruch der von ihm verwandten Fittings sei ausschließlich und allein das von der Stadt T gelieferte, der Trinkwasserverordnung entsprechende Wasser. Insoweit sei die Stadt T verpflichtet gewesen, Bauherren und/ oder Installateure über den Eintritt einer ungünstigen Änderung der Wasserchemie hinzuweisen. Das Gericht hat die Akte des selbstständigen Beweisverfahrens zum Az. [REF] beigezogen. In der mündlichen Verhandlung vom [DATE] hat der Sachverständige S seine schriftlichen Gutachten vom [DATE] und vom [DATE] sowie seine mündlichen Anmerkungen im Sitzungstermin vom [DATE] zum Az. [REF] erläutert. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die vorgenannten schriftlichen Gutachten sowie auf das Sitzungsprotokoll vom [DATE] Bezug genommen. Die Korrosion der Fittings ist auf die vom Beklagten zu vertretende mangelhafte Planung der Wasserversorgungsinstallation zurückzuführen. Dies steht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zur hinreichenden Überzeugung des Gerichts fest. Der Beklagte schuldete eine mängelfreie und funktionstaugliche Planung der Trinkwasserinstallation, die zum Zeitpunkt der Abnahme im Jahre [DATE] den anerkannten Regeln der Technik entsprechen musste. Einschlägig sind nach den Ausführungen des Sachverständigen vorliegend die DIN [DATE] Teil 0 und die DIN 0 Teil 0 bis 0. Nach DIN [DATE] Teil 0 Abschnitt 0 hat der Beklagte für eine korrosionsschutzgerechte Gestaltung der Trinkwasserinstallation zu sorgen. Um die Korrosionswahrscheinlichkeit des auszuwählenden Werkstoffes beurteilen zu können, ist wiederum das zur Verteilung kommende Wasser in seinem Verhalten gegenüber dem auszuwählenden Werkstoff nach DIN 0 Teil 0 bis 0 zu beurteilen. Nach DIN [DATE] Teil 0 Abschnitt 0 sind hierfür die im vorgesehenen Einsatzbereich gemachten Erfahrungen bevorzugt heranzuziehen, und, liegen solche nicht vor, sind Auskünfte vom zuständigen Wasserversorgungsunternehmen einzuholen, die eine Beurteilung des zur Verteilung kommenden Wassers in seinem Verhalten gegenüber den Werkstoffen nach DIN 0 Teil 0 und 0 erlauben. Insoweit resultiert aus der DIN 0 die Verpflichtung zur Prüfung, ob die Wasserqualität des Trinkwassers sich für den zu verwendenden Werkstoff eignet. Im Jahr [DATE] lag der Chloridgehalt des von der Stadt T gelieferten Trinkwassers bei 0 mg/l und damit unterhalb des von der Trinkwasserverordnung [DATE] vorgesehenen Grenzwertes von max. 0 mg/l. Soweit der Sachverständige in seinem Gutachten vom [DATE] für das Jahr [DATE] für die Wasserprobe CW [DATE] 0 einen Chloridgehalt von 0 mg/l zugrunde gelegt hat, ist dieser Wert nicht maßgeblich für die Beurteilung des Chloridgehalts des von der Stadt T gelieferten Trinkwasser im Jahr [DATE] . Zum einen beruhte diese Angabe auf einem Übertragungsfehler, was der Sachverständige bereits im Sitzungstermin vom [DATE] , ausdrücklich aber im Sitzungstermin vom [DATE] eingeräumt hatte. Zum anderen hatte die damalige Streitverkündete, die Stadt T, im selbständigen Beweisverfahren nach Erhalt des Gutachtens des Sachverständigen vom [DATE] mit Schriftsatz vom [DATE] auf diesen Übertragungsfehler und ferner auf die weitere, am gleichen Tag im Jahr [DATE] entnommene Wasserprobe mit einem Chloridgehalt von 0 mg/l hingewiesen. Unter Bezugnahme auf diese Stellungnahme der damaligen Streitverkündeten haben auch die Kläger bereits im selbstständigen Beweisverfahren vorgetragen, dass bereits im Jahr [DATE] ein Chlorid-Gehalt von 0 mg/l vorgelegen habe. Diesem Vortrag ist der Beklagte jedoch nicht entgegen getreten. Soweit der Beklagte mit Schriftsatz vom [DATE] nunmehr erstmals vortragen lässt, der Chloridgehalt des Trinkwassers der Stadt T habe im Jahr [DATE] gemessen an einem Prüfbericht CW [DATE] 0 bei 0 mg/l gelegen, war dieser Vortrag bereits gemäß § 0a ZPO nicht mehr zu berücksichtigen. Nach [REF] können nach Schluss der mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, Angriffs und Verteidigungsmittel nicht mehr vorgebracht werden. Gründe für eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nach [REF] waren nicht gegeben; ebenso wenig bestand eine Veranlassung nach [REF] , die mündliche Verhandlung wieder zu eröffnen. Denn aus [REF] erwächst die Pflicht einer jeden Partei, prozesserhebliche Tatsachen so frühzeitig zu ermitteln, dass diese in der mündlichen Verhandlung vorgebracht werden können. Gemäß [REF] besteht zudem die Verpflichtung, Schriftsätze mit neuen Tatsachen so rechtzeitig einzureichen, dass er mindestens eine Woche vor der mündlichen Verhandlung zugestellt werden kann. Dieser Verantwortung ist der Beklagte nicht gefolgt. Der Sachverständige S hat ausgeführt, dass die Messing-Verbindungsteile infolge der Chlorid-Belastung des von der Stadt T gelieferten Trinkwassers einer sogen. Entzinkung unterlegen gewesen sind, womit für den zum Einsatz gekommenen Messingwerkstoff eine erhöhte Korrosionsanfälligkeit verbunden war. Der Sachverständige hat insoweit in seinem Gutachten vom [DATE] ausdrücklich ausgeführt, dass für ihn kein Zweifel daran bestehe, dass die Rohrbrüche im Haus der Kläger durch den Chloridgehalt im Trinkwasser verursacht worden sind, da dieser zu der Entzinkung geführt habe. Er hat weiter ausgeführt, dass nach dem Turner-Diagramm ab einem Chloridgehalt von 0 mg/l mit einer Entzinkung zu rechnen ist und dass der entsprechende Hinweis auf die Verwendung des Turner-Diagramms der DIN 0, Teil 0 zu entnehmen sei. Seine entsprechenden Schlussfolgerungen hat der Sachverständige im Sitzungstermin vom [DATE] ergänzend erläutert. Zwar verkennt die Kammer nicht, dass der Sachverständige noch in seinem Gutachten vom [DATE] , dort Seite 0, ausgeführt hat, dass das von dem Beklagten als Rohrwerkstoff gewählte Kunststoff-Verbundrohr „… gemäß den Wasseranalysen im Jahr [DATE] problemlos einsetzbar [war].“ Diese Feststellung ist jedoch dem Umstand geschuldet, dass der Sachverständige für das Jahr [DATE] noch von einem Chloridgehalt von 0 mg/l ausgegangen ist und nicht von 0 mg/l. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der Sachverständige im Termin vom [DATE] im selbstständigen Beweisverfahren erläutert hat, dass bei einem Chloridgehalt von 0 mg/l im Trinkwasser auf Materialien mit Messing verzichten müsse. Zugleich steht zur Überzeugung der Kammer bereits nach dem eigenen Vortrag des Beklagten im Rahmen seiner persönlichen Anhörung nach [REF] fest, dass er die im Baugebiet der Stadt T gegebene Korrosionswahrscheinlichkeit des von ihm verwendeten Materials zuvor nicht überprüft hat. Der Beklagte hat zwar mitgeteilt, dass sein Unternehmen bereits seit 0 Jahren existiere und es seitdem auch im Baugebiet T tätig sei. Diese generell gegebene langjährige Berufserfahrung hat den Beklagten jedoch gleichwohl nicht entbunden, vor Beginn der Verwendung des streitgegenständlichen Rohrsystems im Baugebiet der Stadt T sich über die örtliche Wasserqualität zu informieren. Denn der Beklagte hat zugleich ausgeführt, dass er das streitgegenständliche Rohrsystem der Firma U auch in T erst seit [DATE] verbaut und er zuvor lediglich den Außendienstmitarbeiter der Firma U dazu befragt hatte, ob deren Rohrsystem zum Trinkwasser der Stadt T passt. Gemessen daran, dass nach den Ausführungen des Sachverständigen im Sitzungstermin vom [DATE] nicht gesagt werden könne, wie lange es dauert, bis ein Schadensfall durch Korrosion auftritt, waren vor diesem Hintergrund für den Beklagten die Ausführungen des Außendienstmitarbeiters der Fa. U keine taugliche Grundlage zur zuverlässigen Beurteilung der örtlichen Korrosionswahrscheinlichkeit. Der Beklagte wird auch nicht dadurch von der Haftung frei, dass die Parteien die Verwendung des Rohrsystems der Fa. U GmbH samt Fittings aus Messingwerkstoff vereinbart haben, der Beklagte sogar auf der Grundlage eines ihm von den Klägern überreichten entsprechenden Angebotes eines Mitbewerbers tätig geworden sein soll. Zwar sind Ansprüche wegen fehlerhafter Planung zu verneinen, wenn sich der Bauherr mit der Planung und Ausführung einverstanden erklärt. Dies setzt aber voraus, dass der Bauherr Bedeutung und Tragweite der Fehlerhaftigkeit der Planung erkannte. Das kann in der Regel nur angenommen werden, wenn der Planer den Bauherrn aufgeklärt und belehrt hat . Der Planer ist auch verpflichtet, einen Bauherrn auf die negativen Konsequenzen eines für die Planung geäußerten Wunsches hinzuweisen. Eine solche fachkundige Aufklärung ist im vorliegenden Fall aber unterblieben. Ebenso wenig entbindet es den Beklagten von seiner Haftung, dass die Stadt T zwar die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten hat, gleichwohl aber korrosiv wirkendes Wasser für Messing und entzinkungsarmes Messing geliefert hat, wie dies der Sachverständige bereits in seinem Ergänzungsgutachten vom [DATE] ausgeführt hat. Denn nach der DIN [DATE] Teil 0 obliegt es dem Installateur, Werkstoffe für neue Trinkwasser-Installationen so auszuwählen, dass Korrosionsschutzmaßnahmen durch Trinkwasserbehandlung nicht erforderlich sind. Soweit es die Höhe der geltend gemachten Kosten zur Beseitigung des Mangels in Höhe von 0 EUR betrifft, sind diese als erforderlich im Sinne von [REF] zu erachten. Der Sachverständige S hat bereits in seinem Gutachten vom [DATE] ausgeführt, dass sämtliche Wasserleitungen erneuert werden müssen und die von ihm insoweit vorgenommene Kostenermittlung aufgezeigt. Im Sitzungstermin am [DATE] hat er erneut erläutert, dass es der Erneuerung sämtlicher Wasserleitungen bedarf. Der geltend gemachte Feststellungsantrag rechtfertigt sich aus [REF] . Das erforderliche Feststellungsinteresse resultiert daraus, dass bereits nach den Feststellungen des Sachverständigen in seinem Gutachten vom [DATE] die Gefahr weiterer Rohrbrüche besteht. Zudem hat sich diese Gefahr im laufenden Rechtsstreit durch einen neuerlichen Rohrbruch am [DATE] realisiert. Soweit die Kläger Verzugszinsen ab dem [DATE] geltend machen, ist der Verzugsbeginn zu diesem Zeitpunkt nicht dargetan. Eine Aufforderung zur Zahlung erfolgte erst mit anwaltlichem Schriftsatz vom [DATE] unter Fristsetzung bis zum [DATE] , so dass ein Anspruch auf Verzugszinsen erst seit Montag, dem [DATE] gegeben ist, [REF] .