Tenor Auf die Berufung der Klägerin wird das am [DATE] verkündete Urteil der 0. Zivilkammer des Landgerichts Aachen [REF] teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst: Unter Abweisung der Klage im Übrigen wird die Beklagte verurteilt, an die Klägerin 0 € nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem [DATE] zu zahlen. Die Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits erster Instanz haben die Klägerin zu 0 % und die Beklagte zu 0 % zu tragen. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Klägerin zu 0 % und der Beklagten zu 0 % auferlegt. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Tenor Die Beklagte wird verurteilt, an die Kläger 0 € nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 0 € seit dem [DATE] und aus 0 € seit dem [DATE] zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Kläger zu 0 % und die Beklagte zu 0 %. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Die Kläger errichteten im Jahr [DATE] ein Wohnhaus nebst Garage in der Straße Q-Weg …, … F. Im Zuge dieses Bauvorhabens beauftragten sie die Beklagte mit Bauvertrag vom [DATE] mit der Durchführung der Heizungs und Sanitärarbeiten. Die Geltung der VOB/B war vereinbart. Die Parteien einigten sich gemäß Ziffer VI. des Bauvertrages darauf, dass die Beklagte für ihre Leistungen eine Gewährleistungspflicht von fünf Jahren gerechnet ab dem Zeitpunkt der Schlussabnahme übernimmt. Abweichend von der Ausschreibung, die eine Brennwerttherme für Heizung und Warmwasser vorsah , beauftragten die Kläger die Beklagte aufgrund deren Angebotes vom [DATE] mit dem Einbau eines Mini-Blockheizkraftwerks der Marke T/E nebst Zubehör, Warmwasserbereitung und Verlegung einer Fußbodenheizung zum Preis von insgesamt 0 € netto . Das Blockheizkraftwerk wird mit Flüssiggas betrieben. Vorausgegangen war ein Beratungsgespräch zwischen dem Geschäftsführer der Beklagten S und dem Kläger zu 0), über das ein Verhandlungsprotokoll gefertigt wurde . Der Inhalt des Gesprächs ist zwischen den Parteien streitig. Die Beklagte übergab den Klägern eine Wirtschaftlichkeitsberechnung . Mit Schreiben vom [DATE] setzten die Kläger durch ihren Architekten G der Beklagten wegen mehrerer angeblicher Mängel bezüglich der Heizleistung des Blockheizkraftwerks eine Frist zur Nachbesserung bis zum [DATE] und drohten die Kündigung an . Am 0., 0. und [DATE] fanden Baustellenbesichtigungen statt, um die Ursache der zu geringen Heizleistung zu orten. Die Kläger beauftragten hierbei das Ingenieurbüro X & Partner. Im weiteren Verlauf fanden erneut Ortstermine und Untersuchungen statt. Die Beklagte stellte am [DATE] ihre Schlussrechnung. Nach dem Bauvertrag war vereinbart, dass bis zu einem Betrag von 0 € nach Einheitspreisen abgerechnet wird. Die Beklagte stellte den Klägern 0 € in Rechnung; die Parteien einigten sich daraufhin auf eine pauschale Abrechnung von 0 €. Der Architekt G nahm für die Kläger eine Prüfung vor. Danach war ein Betrag in Höhe von 0 € noch zu zahlen . Die Kläger beglichen diesen Betrag am [DATE] . Der Zahlung war folgender Verwendungszweck beigefügt: „Schlusszahlung zu Abschlussrechnung Garage und Haus Q-Weg …, … F“. Mit Schreiben vom [DATE] forderten die Kläger die Beklagte erneut zur Mängelbeseitigung bis zum [DATE] auf . Am [DATE] ließen die Kläger eine Elektroheizpatrone installieren, um zusätzliche Heizleistung zur Verfügung zu haben. Die Kläger behaupten, es sei der Beklagten bereits vor Durchführung der Arbeiten mitgeteilt worden und bekannt gewesen, dass die Garage als Hobbywerkstatt für die Fahrzeuge des Klägers zu 0) genutzt und daher entsprechend beheizt werden solle. Es sei darüber diskutiert worden, auf dem Dachboden eine Carrera-Bahn aufzustellen. Es seien elf Heizkörper installiert worden, darunter auf Anregung des Geschäftsführers der Beklagten ein großer Flächenheizkörper unterhalb des Daches. Auch sei der Beklagten ein vollständiger Satz Planungsunterlagen für Haus und Garage übergeben worden. Die Kläger behaupten zudem, der Geschäftsführer der Beklagten S habe ihnen vor Beauftragung des Einbaus des Blockheizkraftwerks mitgeteilt, dass es für den Wärme und Warmwasserbedarf des Hauses und der Garage ausreichend sei. Wegen des erzeugten Stromes und entsprechender Rückvergütungen für den Brennstoff sei es wirtschaftlicher als herkömmliche Heizkessel. Die Amortisation der Mehrinvestition liege bei ca. 0-0 Jahren. Bei Extremtemperaturen von weniger als 0° C könne ein zusätzlich eingebauter Heizstab zur Warmwasserbereitung betrieben werden . Die erhöhten Energiekosten habe der Geschäftsführer der Beklagten nicht dargestellt. Die Leistung des Heizkraftwerks sei für die Wärme und Warmwasserversorgung von Haus und Garage zu gering. Daher werde nur lauwarmes Wasser erzeugt, die Fußbodenheizung im Haus werde nicht oder nur unregelmäßig warm und die Heizung in der Garage bleibe kalt. Die Mehrinvestition gegenüber einer Brennwerttherme lasse sich nicht binnen 0 bis 0 Jahren amortisieren. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der T0 AG sei zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass die installierte Heizleistung für den Gesamtbedarf von Wohnhaus und Garage nicht ausreiche . Während der Lebensdauer der Anlage werde die Mehrinvestition im Vergleich mit einem Brennwertkessel nicht amortisiert. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Ausführungen und Berechnungen auf den S.0ff der Klageschrift und in der Anl. K 0 zur Klageschrift Bezug genommen. Zudem kommuniziere die Heizpatrone nicht mit dem Kraftwerk . So seien die Armaturen am Pufferspeicher nicht zu bedienen; die Umwälzpumpe sei zugebaut worden und könne schlecht ausgetauscht werden; die Dämmung sei nicht durchgängig; das Anlagenschema sei unvollständig und teilweise falsch; die Einbindung der Zirkulation entspreche nicht den Herstellerangaben und führe zu zusätzlichen Heizkosten; die hydraulische Einbindung des Heizkreises Garage sei falsch . Ferner habe die Beklagte ihnen zur Installation der Zuluft in der Küche geraten. Die von ihr installierte Lüftung für die Dunstabzugshaube sei indes mangelhaft. Die Zuluft habe keinen Gebrauchswert, da zu hohe Strömungswiderstände im Kreuzwärmetauscher bestünden und das Rohrleitungssystem zu kleine Schlitze aufweise. Die abgesaugte Raumluft ströme durch die Glasschiebetür zwischen Küche und Esszimmer. Das Küchenluftsystem sei zudem überdimensioniert. Sie hätten was unstreitig ist den Mangel mit Schreiben vom [DATE] beanstandet, die Beklagte ihn mit Schreiben vom [DATE] zurückgewiesen. Überdies habe die Beklagte unstreitig die Schachtabdeckung oberhalb des Pumpensumpfes zum Abpumpen des Abwassers aus Waschmaschine, Dusche im Saunabereich und Küchenspüle angeschnitten, so dass sie nicht mehr auf den Rahmen passe. Es habe sich ein Geruch entwickelt; die Abdeckung habe ausgetauscht werden müssen. Auch funktioniere der Umschaltmechanismus von Zisternenwasser auf Leitungswasser zur Versorgung der Gästetoilette mit Brauchwasser in den Sommermonaten nicht richtig, so dass mit einem Eimer nachgespült werden müsse. Dieser Mangel sei mit Schreiben vom [DATE] beanstandet worden. Ihr Architekt habe die Mängelrüge der Beklagten am [DATE] weitergeleitet, verbunden mit der Aufforderung, die Mängel bis zum [DATE] zu beseitigen. Schließlich sei die von der Beklagten eingebaute Zisternenpumpe zu klein dimensioniert für die vorhandenen Verbraucher. Die Zisterne habe so angelegt werden sollen, dass von ihr aus vier Zapfstellen im Garten gleichzeitig mit Wasser versorgt werden könnten. Sie hätten von Anfang an zum Ausdruck gebracht, dass alle vier Zapfstellen gleichzeitig im Garten betrieben werden sollten. Die vier Zapfstellen könnten, was zwischen den Parteien unstreitig ist, aber nicht gleichzeitig betrieben werden, da zu wenig Wasser an den einzelnen Zapfstellen ankomme. Ein angeschlossener Rasensprenger funktioniere an den einzelnen Zapfstellen einwandfrei, der Druck falle aber, wenn alle Zapfstellen gleichzeitig in Betrieb genommen würden. Diese Beratung sei erforderlich gewesen, da die Beklagte nicht zur ordnungsgemäßen Aussteuerung und Installation der Anlage in der Lage gewesen sei. Die Mängelbeseitigung durch die Fa. T sei nur aufgrund der Einbeziehung der Fa. X möglich gewesen. Sie sei davon ausgegangen, dass die Garage nur frostfrei gehalten werden müsse. Die vor Durchführung übergebenen Unterlagen hätten keinen Wärmeschutznachweis für die Garage enthalten. Eine Beheizung der schlechter gedämmten Garage sei nur mit erheblichem Energieaufwand möglich. Die beabsichtigte Nutzung der Garage hätten die Kläger erst im Nachhinein mitgeteilt; daraufhin habe sie was unstreitig ist die Installation eines zusätzlichen Spitzenlast-Heizkessels angeregt. Aussagen zu einer Wirtschaftlichkeit des Heizkraftwerks seien nicht gemacht worden; diese seien angesichts vielfacher Variablen auch schwierig. Sie habe lediglich eine pauschalierte Wirtschaftlichkeitsberechnung der Fa. T erstellen lassen und an den Architekten G übersandt . Grundlage dieser Wirtschaftlichkeitsberechnung sei was unstreitig ist die Verwendung von Erdgas gewesen. Die Kläger hätten erst während der Bauphase die Verwendung von Flüssiggas entschieden. Darüber hinaus dürfe sich die Anlage inzwischen amortisiert haben, sodass den Klägern kein Schaden entstanden sei. Die Beklagte meint, die Kläger dürften nicht auf der Grundlage theoretischer Berechnungen einen Schaden errechnen, sondern müssten konkrete Zahlen im Hinblick auf die Kosten sowie die ersparten Kosten für Strom in den letzten Jahren vorlegen. Die von den Klägern vorgelegte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sei fehlerhaft, da sie die im Jahre [DATE] vorgenommenen Verbesserungen der Heizungsanlage nicht berücksichtige. Auch seien der dort angegebene Gaspreis, die Mineralölsteuerrückvergütung und weitere Parameter nicht nachvollziehbar. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Ausführungen S. 0ff. der Klageerwiderung Bezug genommen. Die Einschaltung eines externen Sachverständigen sei nicht erforderlich gewesen, da die Fa. T fachkundigen Rat gestellt habe. Das Ingenieurbüro X & Partner habe keinen Beitrag zur Verbesserung der Heizleistung erbracht und sei im Übrigen auch nicht fachkompetent gewesen; es habe das Bauvorhaben nur anderweitig begleitet. Die Kosten der Begutachtung der Fa. T0 AG seien ebenso wenig erstattungsfähig. Die behaupteten Mängel der Küchenentlüftung hätten ihre Ursache in einem Planungsfehler des Architekten . Die Beklagte meint, Ansprüche der Klägerin wegen der Mängel der Küchenentlüftung seien jedenfalls verjährt. Die Kläger hätten ihr keine Gelegenheit zur Nachbesserung der Zisterne gegeben. Die Beklagte meint zudem, Ansprüche im Zusammenhang mit der Zisterne seien verjährt. Im Übrigen scheiterten Ansprüche der Kläger schon deshalb, weil der Kläger zu 0) im Rahmen eines Ortstermins mit dem Geschäftsführer der Beklagten einen Vergleich abgeschlossen habe. Danach sollten die Kläger zur Abgeltung aller Schadensersatzansprüche einen Betrag in Höhe von 0 € erhalten. Die Beklagte erklärt hilfsweise die Aufrechnung mit einer unstreitigen Gegenforderung in Höhe von 0 €, die aus der Beauftragung und Durchführung der Installation einer Gartendusche resultiert . Ferner erklärt die Beklagte hilfsweise die Aufrechnung mit Zahlungsforderungen in Höhe von insgesamt 0 €. Dabei handele sich um noch offene Rechnungsbeträge aus der Rechnung vom [DATE] über die Montage einer Pumpenanlage und die Änderung des Heizkreisverteilers in Höhe von 0 € . Ferner schuldeten die Kläger aus der hier streitigen Rechnung Nr. … einen Betrag in Höhe von 0 € . Schließlich habe sie aus den Rechnungen Nr. … und … noch eine Restforderung in Höhe von 0 € gegen die Kläger. Die Kläger behaupten, der Vergleichsbetrag in Höhe von 0 € sei für eine verspätete Fertigstellung der Arbeiten, falsch installierte Armaturen im Kinder / und Badezimmer, den fehlenden Anschluss einer Druckluftleitung in der Waschhalle und zu ersetzende Edelstahlkanäle gezahlt worden. Insgesamt habe sich ihre Forderung auf 0 € belaufen; die Parteien hätten sich dann ausschließlich zur Abgeltung dieser Mängel im [DATE] auf einen Betrag von 0 € geeinigt. Die in diesem Rechtsstreit gerügten Mängel seien von der Abgeltungszahlung nicht erfasst gewesen; sie seien auch erst nach der Einigung im [DATE] gerügt worden . Bei den Arbeiten an der Pumpenanlage und dem Heizkreisverteiler handele es sich um Mängelbeseitigungsarbeiten. In dem Pumpensumpf habe sich zunächst eine Tauchpumpe befunden, welche das Abwasser aus dem Keller, Küchenabwässer, das Wasser aus der Waschmaschine und Duschwasser über eine Steigleitung nach außen habe pumpen sollen. Der Pumpensumpf sei oben mit einem Rahmen versehen gewesen, der mit einer Gummiabdichtung ausgebildet gewesen sei. Auf diesen Rahmen habe ein Deckel montiert und mit Schrauben fixiert werden sollen, um eine Geruchsbildung zu verhindern. Der Deckel sei u-förmig ausgesägt, also offen, gewesen. Der Deckel sei ausgetauscht worden, der neue Deckel habe nicht gefluchtet und habe nicht verschraubt werden können; die Beklagte habe den Mangel durch die Installation einer Doppelpumpenanlage behoben. Darüber hinaus sei die von der Beklagten zu installierende Steigleitung zu gering dimensioniert gewesen. Nachdem sich herausgestellt gehabt habe, dass die Sickergrube, über die über eine Hebeanlage die Abwässer hätten entsorgt werden sollen, nicht geeignet gewesen sei, habe die Beklagte eine Klein-Hebeanlage installiert. Von der Hebeanlage habe ein kleines Kupferrohr in die Abwasserleitung geführt. Die Rohrleitung sei unterdimensioniert gewesen . Die Ausführung sei bereits bei Übernahme des Objektes beanstandet worden. Die vorhandene Druckleitung habe demontiert und durch eine größere Druckleitung ersetzt werden müssen. Die Arbeiten seien von der Firma T0 ausgeführt worden; sie hätten einen Aufwand von 0 € verursacht. Im Obergeschoss des Hauses habe ein neuer Heizkreisverteiler montiert werden müssen, da die Räume nicht warm geworden seien. Die Installation des Elektroheizstabes sei erforderlich geworden, weil die Auslegung des Daches nicht den Anforderungen entsprochen habe. Darüber hinaus meinen sie, die Beklagte könne keine offenen Zahlungsansprüche aus der Schlussrechnung mehr geltend machen, da sie mit weiteren Forderungen gemäß § 0 VOB/B präkludiert sei. Sie behaupten, der Architekt G habe am [DATE] , und damit vor Rechnungsstellung, in einem Schreiben die Anforderungen an eine Schlussrechnung und ihre Prüffähigkeit unter Bezugnahme auf § 0 VOB/B i.V.m. § 0 VOB/B aufgezeigt und eine Kommentierung der Normen beigefügt. Deshalb habe der Beklagten trotz eines unstreitig nicht erfolgten Hinweises auf die Ausschlusswirkung des § 0 VOB/B in der geprüften Schlussrechnung die Bedeutung der Schlusszahlung bekannt sein müssen. Die Kammer hat den Kläger zu 0) und den Geschäftsführer S der Beklagten persönlich angehört und Beweis erhoben durch Einholung zweier schriftlicher Gutachten des Sachverständigen X0, die der Sachverständige in den Sitzungen vom [DATE] und [DATE] mündlich erläutert und ergänzt hat, sowie durch Vernehmung der Zeugen G und T0. Hinsichtlich der Ergebnisse der Beweisaufnahme wird auf die schriftlichen Gutachten vom [DATE] und [DATE] sowie auf die Sitzungsprotokolle vom [DATE] , [DATE] , [DATE] und [DATE] Bezug genommen. Danach hat der Auftragnehmer Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der Auftragnehmer den Mangel oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. § 0 Abs. 0 VOB/B [DATE] setzt damit für alle Rechte des Auftraggebers voraus, dass eine Leistung des Auftragnehmers mangelhaft oder vertragswidrig ist. Die Leistung ist frei von Sachmängeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik entspricht . Die Leistung des Heizkraftwerks ist für die Wärme und Wasserversorgung des Hauses und der Garage zu gering. Die Parteien haben jedoch vereinbart, dass die Garage mithilfe des Blockheizkraftwerkes ebenfalls beheizt wird. Dies steht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zur Überzeugung des Gerichts fest. Diese Überzeugung hat sich die Kammer anhand der glaubhaften Aussagen der Zeugen T0 und G sowie der Angaben des Sachverständigen X0 gebildet. Der Zeuge T0 von der S0 GmbH, der den Klägern im Jahr [DATE] ebenfalls ein Angebot für eine Heizungsanlage unterbreitet hat, hat angegeben, dass die Parameter für die Heizungsanlage vorgegeben gewesen seien, als verschiedene Unternehmen in den Terminen vom [DATE] . und [DATE] im Büro des Architekten G ihre jeweiligen Produkte vorgestellt hätten. Danach sei insbesondere vorgegeben gewesen, dass eine Fläche von 0 m² habe beheizt werden sollen. Diese Fläche ergibt sich nur, wenn man die Wohn und die Garagenfläche addiert. Dafür, dass der Zeuge tatsächlich Erlebtes geschildert hat, spricht, dass er die Chronologie der Verhandlungen wiedergeben und in diesem Zusammenhang seine Gedanken schildern konnte. Er konnte sich insbesondere daran erinnern, dass das Blockheizkraftwerk, das der Geschäftsführer der Beklagten in den Terminen vorgestellt habe, wesentlich günstiger gewesen sei als die von ihm vorgestellte Anlage. Daraufhin hätten er und Herr M von der X0 GmbH, dem Pumpenhersteller der S0 GmbH, den Termin verlassen und Herr M habe zu ihm gesagt, er der Zeuge hätte Contra geben sollen, als der Geschäftsführer der Beklagten, Herr S, seine Anlage vorgestellt habe. Das habe er jedoch falsch gefunden, da der Geschäftsführer der Beklagten auch kein Contra gegeben habe, als er seine Anlage vorgestellt habe. Die Aussage des Zeugen T0 deckt sich darüber hinaus mit der Aussage des Zeugen G, der ebenfalls bekundet hat, es sei von vornherein geplant gewesen, das Wohnhaus und bis zu einer bestimmten Temperatur auch die Garage zu beheizen. Die Planung sei von Anfang an so ausgelegt gewesen, dass die Garage zunächst zu Hobbyzwecken und als Werkstatt benutzt werden solle. Darüber, insbesondere auch über den Aufbau einer Carrerabahn im Obergeschoss des Garagengebäudes, sei offen gesprochen worden. Der Sachverständige X0 hat in seinem Gutachten vom [DATE] festgestellt, dass der Wohn und der Garagenbereich nicht ausreichend beheizt werden können. Die als Anlage 0 zum Gutachten beigefügte Heizlastberechnung weise für das Wohnhaus eine Norm-Gebäudeheizlast von 0 kW und für den Garagenbereich eine Norm-Gebäudeheizlast von 0 kW aus, sodass sich eine Gesamtheizlast bzw. notwendige Heizleistung von 0 kW ergebe. Mit der Heizleistung des Blockheizkraftwerkes von 0 kW und der elektrischen Zusatzheizung mit einer Leistung von 0 kW stehe jedoch nur eine Heizleistung von 0 kW zur Verfügung . Das Gericht folgt den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen. Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Heizungstechnik ist er für die vorliegende Begutachtung besonders qualifiziert. Das Gutachten ist in sich schlüssig und nachvollziehbar, der Sachverständige ist von zutreffenden Tatsachen ausgegangen und hat die daraus gezogenen Konsequenzen logisch und widerspruchsfrei dargestellt. Die Beklagte hat insofern nichts eingewandt. Darüber hinaus kann das Blockheizkraftwerk in der Immobilie der Kläger nicht wirtschaftlich betrieben werden, obwohl die Beklagte eine Amortisation der Mehrinvestitionen für das Blockheizkraftwerk nach ca. 0 0 Jahren zugesagt hat, die Parteien insoweit also eine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen haben. Dies steht ebenfalls nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zur Überzeugung der Kammer fest. Der Zeuge T0 hat bekundet, dass über die Amortisation der verschiedenen Heizungsanlagen gesprochen worden sei. Der Einbau der Wärmepumpe also des Produkts, das er gemeinsam mit Herrn M von der X0 GmbH vorgeschlagen hatte hätte sich nach 0 Jahren amortisiert. Den Zeitraum habe er nach oben aufgerundet, rein rechnerisch habe sich für seine Anlage ein Zeitraum von 0 Jahren ergeben. Er konnte sich zudem daran erinnern, dass sich der Einbau des Blockheizkraftwerkes früher amortisiert hätte. Dabei konnte er zwar nicht näher angeben, wie lange es gedauert hätte, bis sich das Blockheizkraftwerk amortisiert hätte und was der Geschäftsführer der Beklagten dazu gesagt habe; er konnte aber jedenfalls angeben, dass sich das Blockheizkraftwerk schneller amortisieren sollte als die von ihm vorgestellte Anlage, also in weniger als 0 Jahren. Die Aussage des Zeugen ist auch nachvollziehbar und schlüssig, insbesondere, weil er im Rahmen seiner Aussage Erinnerungslücken eingeräumt und im Übrigen detaillierte Angaben gemacht hat. In dem wesentlichen Punkt, nämlich dass die Parteien die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Anlagen erörtert haben, deckt sich die Aussage zudem mit der Aussage des Zeugen G. Dieser konnte ebenfalls nicht mehr genau angeben, nach wie vielen Jahren sich das Blockheizkraftwerk hätte amortisieren sollen, er konnte sich jedoch daran erinnern, dass sich die Kläger bei Vergabe des Auftrags für das Prinzip entschieden hätten, das sich am schnellsten amortisieren sollte. Der Zeuge G hat gleichfalls Erinnerungslücken eingeräumt und sich insoweit auf eine genaue Jahreszahl nicht festgelegt. Es entspricht der Lebenserfahrung, dass die Amortisation einer Anlage regelmäßig kaufentscheidend ist und daher erörtert wird. Der Sachverständige X0 hat festgestellt, dass das Blockheizkraftwerk im Haus der Kläger nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Mit den Erlösen aus der Stromproduktion und den eingesparten Energiesteuern könnten die Mehraufwendungen für das Blockheizkraftwerk und seinen Betrieb nicht aufgefangen werden; die Anlage werde sich zu keinem Zeitpunkt amortisieren . Für die Lieferung und Montage des Blockheizkraftwerkes habe die Beklagte den Klägern 0 € brutto berechnet. Eine für die Beheizung des Gebäudes geeignete Brennwerttherme habe sie für 0 € brutto angeboten. Die Mehranschaffungskosten lägen mithin bei 0 € . Hinzu kämen die jährlichen Mehrkosten, die durch den Betrieb der Anlage entstünden. Die Differenz zum Referenzsystem Beheizen des Gebäudes mit einer Brennwerttherme betrage 0 € im Jahr. Zwar ist der Sachverständige in seinem Gutachten vom [DATE] , S. 0, zunächst von Mehrkosten für den Betrieb der Anlage in Höhe von 0 € jährlich ausgegangen, diese Angabe hat er jedoch in der mündlichen Verhandlung vom [DATE] korrigiert und erklärt, dass ihm bei der Berechnung der jährlichen Mehrkosten durch den Betrieb der Anlage ein Fehler unterlaufen sei, da er zu viele Wartungen des Blockheizkraftwerks berechnet habe. Gleichzeitig hat er jedoch betont, dass dieser Fehler keinen Einfluss auf sein Endergebnis habe, nämlich das die Anlage im Haus der Kläger unwirtschaftlich sei. Vielmehr führe die richtige Berechnung lediglich dazu, dass die Differenz zum Referenzsystem sich von minus 0 € auf minus 0 € reduziere . Die Kammer folgt auch insofern aus oben genannten Gründen den nachvollziehbaren Ausführungen des Sachverständigen. Er ist bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Anlage auch von zutreffenden Tatsachen ausgegangen; dabei durfte er seiner Wirtschaftlichkeitsberechnung insbesondere Brennstoffkosten für Flüssiggas zugrundelegen, da von Anfang an geplant gewesen ist, die Anlage mit Flüssiggas zu betreiben. Davon ist die Kammer aufgrund der glaubhaften Aussagen der Zeugen T0 und G überzeugt. Der Zeuge T0 hat ausgesagt, dass darüber gesprochen worden sei, die Anlage mit Flüssiggas zu betreiben, da der Kläger zu 0) Flüssiggas für seinen Betrieb einkaufe und deshalb gute Einkaufsmöglichkeiten habe. Die Aussage überzeugt, da der Zeuge begründen konnte, weshalb er sich an diese Einzelheit erinnert. Darüber hinaus deckt sie sich erneut mit der Aussage des Zeugen G, der sich ebenfalls noch daran erinnern konnte, dass die Parteien besprochen hätten, dass die Anlage mit Flüssiggas betrieben werden sollte. Er hat geschildert, dass das Gespräch zwischen ihm, dem Kläger zu 0) und dem Geschäftsführer der Beklagten im Betrieb des Klägers zu 0) stattgefunden habe. Sie hätten die Kosten für den Bezug von Flüssiggas und den Bezug von Erdgas aus dem öffentlichen Netz verglichen. Die Kosten seien etwa gleich gewesen. Der Geschäftsführer der Beklagten habe jedoch einen Lieferanten für Flüssiggas gekannt, der dieses zu einem Preis habe liefern können, der unter dem Preis für den Bezug von Erdgas aus dem öffentlichen Netz gelegen habe. Der Kläger zu 0) habe auf dem Gelände seines Betriebes Flüssiggastanks. Deshalb habe sich die Möglichkeit eines Mengenrabatts ergeben. Auch die Aussage des Zeugen G hat die Kammer überzeugt, insbesondere da sie in einem Detail nämlich, dass der Kläger zu 0) für seinen Betrieb Flüssiggas verwendet mit der Aussage des Zeugen T0 übereinstimmt. Da die Zeugen bestätigt haben, dass von Anfang an geplant gewesen ist, die Anlage mit Flüssiggas zu betreiben, bestand eine Hinweispflicht der Beklagten, dass die Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht mehr zutrifft und nunmehr die Wirtschaftlichkeit der Anlage gefährdet ist. Dieser Hinweispflicht ist sie nicht nachgekommen. Zwar dürfte dem Kläger als Nutzer von Flüssiggas der Preis für Flüssiggas bekannt gewesen sein; dass die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit Erdgas vor dem Hintergrund eines Betriebes der Anlage mit Flüssiggas nicht mehr maßgeblich sein konnte, versteht sich von selbst. Dem Kläger musste aber nicht klar sein, dass die Anlage mit Flüssiggas nunmehr nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann. Der Sachverständige hat in seinem Gutachten vom [DATE] festgestellt, dass sich drei Absperrventile oberhalb des Pufferspeichers der Heizung aufgrund ihrer Anordnung nicht bedienen lassen. Es sei insbesondere eine erforderliche Bedienung der Entleerungen nicht möglich. Absperrventile müssten jedoch frei zugänglich sein . Zudem sei das Display der Umwälzpumpe nicht einsehbar, sodass Anpassungen der Pumpeneinstellungen nicht erfolgen, da die Einstellwerte nicht abgelesen werden könnten . Zwar könne der Umwälzpumpenkopf grundsätzlich gedreht werden. Allerdings sei dies nur eine Abhilfemaßnahme. Richtig wäre gewesen, die Umwälzpumpe mit dem Display so einzubauen, wie sie vom Werk geliefert worden sei. Die Beklagte habe entweder die Rohre nicht davor platzieren dürfen oder die Pumpe an einem anderen Ort aufstellen müssen. Das Display sei auch beim Ortstermin am [DATE] nicht einsehbar gewesen. Überdies seien teilweise kurze Rohrleitungsstücke nicht mit einer Wärmedämmung versehen, beispielsweise die drei oberhalb des Speichers abgehenden Warmwasserleitungen . Zudem sei das Anlagenschema unvollständig und teilweise falsch. Ein ordnungsgemäß erstelltes Anlagenschaubild sei jedoch erforderlich, damit auch mit der Anlage nicht vertraute Personen einen umfassenden Überblick über die Anlagenhydraulik und deren Funktion gewinnen könnten. Das Anlagenschema weise insbesondere folgende Unzulänglichkeiten auf: Die Verrohrung der Wärmeübertragung im Pufferspeicher zur Trinkwassererwärmung sei in der Anschlussreihenfolge falsch dargestellt, die Zirkulationspumpe im Schaubild gebe die falsche Förderrichtung an, die sekundäre Umwälzpumpe der Küchenlüftung und der zugehörige Wärmeübertrager seien nicht im Anlagenschaubild eingezeichnet, das vorhandene 0-Wege-Mischventil der Fußbodenheizung sei nicht im Anlagenschaubild eingezeichnet, die insgesamt vorhandenen Absperrorgane seien nicht vollständig im Anlagenschaubild enthalten, das Membranausdehnungsgefäß mit einem Nennvolumen von 0 l sei mit den zugehörigen Armaturen in dem Anlagenschaubild nicht berücksichtigt worden und der vorhandene Verbrühungsschutz sowie die vorhandene elektrische Heizpatrone im Pufferspeicher seien ebenfalls in dem Anlagenschaubild nicht berücksichtigt worden . Die Darstellung von einzelnen Armaturenteilen sei auch nicht unüblich oder überflüssig. Die Unterlagen müssten vielmehr alle aufgezählten Teile enthalten, da es regelmäßig passiere, dass die Anlagen nicht so gebaut würden, wie sie geplant worden seien. Diese Abweichungen müssten dann in den Unterlagen festgehalten werden; dies sei erforderlich, damit beispielsweise Unternehmer, die die Anlage später warteten, sich zurechtfänden . Ferner sei die hydraulische Einbindung des Heizkreises der Garage falsch, da der Heizkreis der Garage nur dann mit Wärme versorgt werde, wenn auch das Blockheizkraftwerk in Betrieb sei. Eine kontinuierliche Wärmezufuhr aus dem Pufferspeicher, ohne den Betrieb des Blockheizkraftwerkes, sei nicht gegeben . Kein Mangel ist hinsichtlich der Einbindung der Zirkulation für den E0 gegeben. Der Sachverständige hat die Behauptung der Kläger, die Einbindung der Zirkulation für den E0 entspreche nicht den Herstellerangaben und führe zu zusätzlichen Heizkosten, da die Zirkulation in den Zulauf Kaltwasser eingebunden sei, nicht bestätigt. Die vorhandene Einbindung erfülle insbesondere die Anforderungen an die Trinkwasserhygiene, da das zirkulierende Trinkwasser immer auf einem hohen Temperaturniveau verbleibe. Ein entsprechend höher ausfallender Energieverbrauch sei gegenüber der erforderlichen Trinkwasserhygiene als nachrangig einzustufen. Die Fa. T als Hersteller des Blockheizkraftwerkes mache insofern auch keine Vorgaben für die Einbindung einer Zirkulationsleitung . Der Sachverständige hat ausgeführt, die Beklagte habe ein Heizregister des Fabrikats I vom Typ … installiert. Mit dem Heizregister solle nachströmende Außenluft erwärmt werden, bevor diese in die Küche einströme. Bei dem Betrieb der Dunstabzugshaube ströme über die Küchenzuluft keine Luft nach. Das habe eine Überprüfung der Luftströmung an den Luftauslässen mit einem Rauch-Strömungsprüfer gezeigt. Da kein Zuluftventilator vorhanden sei, müsse die Zuluft bei Betrieb der Dunstabzugshaube frei zuströmen. Für eine freie Zuströmung weise die gesamte Zuluftströmung jedoch zu hohe Strömungswiderstände auf. Derartige Zuluftsysteme könnten nur mit einem drehzahlgeregelten Zuluftventilator betrieben werden. Bei einer freien Zuströmung stellten sich grundsätzlich undefinierte Zustände ein, so dass auch immer eine Zuströmung über Türspalten erfolge. Dabei sei es technisch unmöglich, einen Raum hermetisch dicht zu verschließen. Darüber hinaus sei das Heizregister aufgrund seiner zu kleinen Baugröße nicht geeignet. Bei maximaler Absaugung fördere die Dunstabzugshaube einen Luftvolumenstrom von 0 m³/h. Diese Luftmenge müsse dann auch als Zuluft über das Heizregister nachströmen. Aus dem Datenblatt des Heizregisters ergebe sich jedoch ein Nennvolumenstrom von lediglich 0 m³/h. Somit könne das vorhandene Heizregister auch bei Installation eines Zuluftventilators nicht für die erforderliche Luftmenge von 0 m³/h eingesetzt werden . Die Größe der Luftschlitze sei von untergeordneter Bedeutung. Auch eine deutliche Vergrößerung der Luftschlitze würde aufgrund der beschriebenen Mängel nicht zu einer freien Luftströmung in der Küchenzuluft führen . Die Beklagte ist für diesen Mangel auch verantwortlich. Sie kann sich nicht darauf berufen, die mangelhaft eingebaute Küchenzuluft beruhe auf einem Planungsfehler des Architekten G, denn sie hätte die Kläger auf eine mangelhafte Planung durch den Architekten hinweisen müssen. Nach § 0 Nr. 0 VOB/B [DATE] ist ein Unternehmer dann nicht für den Mangel seines Werkes verantwortlich, wenn dieser auf verbindlichen Vorgaben des Bestellers oder von diesem gelieferte Stoffe oder Bauteile oder Vorleistungen anderer Unternehmer zurückzuführen ist und der Unternehmer seine Prüfungs und Hinweispflicht erfüllt hat. In diesen Fällen ist die Eigenverantwortung des Unternehmers für die Herstellung des Werkes eingeschränkt und deshalb die uneingeschränkte Mängelhaftung des Unternehmers nicht interessengerecht. Es ist deshalb geboten, den Unternehmer unter den Voraussetzungen aus der Mängelhaftung zu entlassen, dass er seine auf die ordnungsgemäße Vertragserfüllung gerichtete Pflicht erfüllt hat, den Besteller auf die Bedenken hinzuweisen, die ihm bei der gebotenen Prüfung gegen die Vorleistungen anderer Unternehmer gekommen sind oder bei ordnungsgemäßer Prüfung hätten kommen müssen . Bei Einbau der Küchenzuluft hätte die Beklagte als Fachunternehmerin für die Gewerke Sanitär und Heizung auf den behaupteten Planungsfehler hinweisen müssen. Dies hat sie versäumt, sodass sie für den vom Sachverständigen festgestellten Mangel verantwortlich bleibt. Dahinstehen kann, ob die vorhandene Küchenzuluft für das Haus der Kläger notwendig ist. Dazu hat der Sachverständige festgestellt, es sei eine Frage des gewollten Komforts, ob eine separate Küchenzuluft installiert werde oder nicht. Da der Einbau einer separaten Küchenzuluft beauftragt gewesen ist, haben die Kläger einen Anspruch auf Einbau einer mangelfreien Küchenzuluft durch die Beklagte. Die Beklagte hat zudem die Schachtabdeckung oberhalb des Pumpensumpfes angeschnitten, um eine Steigleitung durch die Schachtabdeckung zu führen. Auch für diesen Mangel ist sie verantwortlich und kann sich insoweit nicht darauf berufen, der Architekt G habe fehlerhaft geplant, da sie die Kläger, um nicht für den Mangel zu haften, darauf hätte hinweisen müssen . Außerdem hat der Sachverständige festgestellt, dass die von der Beklagte eingebaute Zisternenpumpe mangelhaft ist. Der Umschaltmechanismus von Zisternenwasser auf Trinkwasser funktioniere zwar problemlos; sobald aus der Zisterne kein Wasser mehr zur Verfügung stehe, könnten die Kläger manuell durch das Öffnen eines Kugelhahns auf die Trinkwasserversorgung umschalten. Problematisch sei jedoch die Umschaltung von Trinkwasser auf Zisternenwasser bei Schließen des Kugelhahns. Die Zisternenpumpe sei dann nicht in der Lage, das Zisternenwasser selbstständig wieder anzusaugen. Ursächlich dafür sei eine vollständig entleerte Saugleitung zur Zisterne . Die Ausführungen des Sachverständigen haben die Kammer aus den bereits genannten Gründen überzeugt. Dass die eingebaute Zisternenpumpe zu klein dimensioniert ist, um alle vier Verbraucher im Garten gleichzeitig zu betreiben, stellt hingegen keinen Mangel dar. Insoweit hat der Zeuge G im Termin vom [DATE] die Behauptung der Kläger, es sei von Anfang an zum Ausdruck gebracht worden, dass alle vier Zapfstellen gleichzeitig betrieben werden sollen, nicht bestätigt. Er hat sich insoweit nicht mehr daran erinnern können, ob es „zwei, drei oder vier [Zapfstellen] waren“ , die gleichzeitig hätten betrieben werden sollen. Der Anwendungsbereich des § 0 Nr. 0 VOB/B [DATE] beginnt mit dem Ansetzen zur unmittelbaren Bauausführung und endet mit der Abnahme. Eine ausdrückliche Abnahme der Leistungen der Beklagten hat nicht stattgefunden. Eine stillschweigende Abnahme durch die Kläger liegt ebenfalls nicht vor. Die schlüssige Abnahme setzt ein Verhalten des Bestellers voraus, das geeignet ist, seinen Willen, die Leistung als im Wesentlichen vertragsgemäß zu billigen, dem Unternehmer gegenüber eindeutig und schlüssig zum Ausdruck zu bringen . Daran fehlt es. Die Kläger haben bereits im [DATE] Mängel gerügt, bevor die Beklagte im [DATE] ihre Schlussrechnung gestellt hat. Es liegt auch keine fingierte Abnahme vor, da das Werk der Beklagten nicht unwesentlich mangelhaft ist. Die Beklagte hat die unter Ziffer 0. beschriebenen Mängel auch zu vertreten, da sie insbesondere der ihr obliegenden Bedenkenhinweispflicht nach § 0 Nr. 0 VOB/B [DATE] nicht nachgekommen ist . Die Kläger haben der Beklagte mit Schreiben vom [DATE] wegen der Mängel bezüglich der Heizleistung des Blockheizkraftwerkes eine Frist zur Nachbesserung bis zum [DATE] gesetzt . Die mangelnde Wirtschaftlichkeit ist nicht nachbesserungsfähig, sodass es insofern nicht auf eine Fristsetzung ankommt. Im Übrigen reicht es aus, dass die Kläger auf die Auswirkungen der zu geringen Heizleistung hingewiesen haben, ohne technische Ursachen zu nennen. Mit Schreiben vom [DATE] haben die Kläger u.a. die Mangelhaftigkeit der Zisternenpumpe gerügt und der Beklagten eine Frist zur Nachbesserung bis zum [DATE] gesetzt . Mit Schreiben vom [DATE] haben die Kläger der Beklagten wegen der Mängel der Heizungsanlage und der Küchenzuluft eine Frist zur Nachbesserung bis zum [DATE] gesetzt . Mit Schreiben vom [DATE] wurden die weiteren Mängel der Heizungsanlage gerügt und der Beklagten eine Frist zur Beseitigung der Mängel bis zum [DATE] gesetzt . Die Beklagte hat die Mängel nicht beseitigt. Da die Heizleistung des Blockheizkraftwerkes nicht ausreicht, um Wohnhaus und Garage zu beheizen, ist die Installation eines Spitzenlastkessels erforderlich. Die Installation eines Spitzenlastkessels ist nach den Ausführungen des Sachverständigen allerdings grundsätzlich erforderlich, um die Gebäude ausreichend zu beheizen. Nach seinen Feststellungen entspreche es einer üblichen Anlagenkonfiguration, dass das Blockheizkraftwerk nur die Wärmegrundlast abdecke und die Spitzenlastabdeckung über eine Brennwerttherme erfolge. Insofern handele es sich bei den Kosten für die Installation eines Spitzenlastkessels um „Sowiesokosten“. Wäre der erforderliche Spitzenlastkessel installiert worden, hätte allerdings auf die eingebaute elektrische Zusatzheizung, deren Einbau Kosten in Höhe von 0 € verursacht hat , verzichtet werden können . Bei den Kosten für den Spitzenlastkessel in Höhe von 0 € handelt es sich somit in Höhe von 0 € um „Sowiesokosten“ , die die Kläger nicht ersetzt verlangen können. Da das Blockheizkraftwerk in der Immobilie der Kläger nicht wirtschaftlich betrieben werden kann, sind den Klägern die Mehrkosten zu erstatten, die durch die Anschaffung der Anlage entstanden sind. Die Beklagte hat den Klägern für Lieferung und Montage des Blockheizkraftwerkes 0 € berechnet . Die zunächst ausgeschriebene Brennwerttherme hat sie für 0 € angeboten. Aus der Differenz der beiden Beträge ergeben sich ersatzfähige Mehrinvestitionskosten in Höhe von 0 €. Durch den Betrieb der Anlage entstehen den Klägern zudem Mehrkosten in Höhe von 0 € pro Jahr . Diese Kosten sind aber nicht Gegenstand des Klageantrages, an den das Gericht gebunden ist. Das Gericht darf gemäß [REF] nicht über einen bezifferten Antrag hinausgehen. Bei einem einheitlichen Streitgegenstand darf das Gericht die einzelnen unselbstständigen Posten grundsätzlich der Höhe nach verschieben, sofern die Endsumme nicht überschritten wird und dabei hinsichtlich einzelner Rechnungsposten sogar über das Geforderte hinausgehen . Es liegt indes kein einheitlicher Streitgegenstand vor. Der Streitgegenstand wird bestimmt durch die mit dem Klageantrag begehrte Rechtsfolge und den zugrundeliegenden Lebenssachverhalt . Bei der Geltendmachung verschiedener Mängel handelt es sich um unterschiedliche Streitgegenstände . Die Kläger machen vorliegend verschiedene Mängel geltend . Deshalb können die einzelnen geltend gemachten Positionen der Höhe nach nicht verschoben werden. Aus diesem Grund kann auch dahinstehen, ob die Kläger den Schaden, der durch den Betrieb der Anlage nach ca. zehn Jahren entstanden ist, konkret beziffern müssten. Die behaupteten Kosten für die Beseitigung der unter Ziffer 0. c. aa. ff. dargestellten Mängel in Höhe von 0 € hat der Sachverständige in seinem Gutachten vom [DATE] nicht bestätigt. Vielmehr fielen für die Beseitigung der Mängel nur Kosten in Höhe von 0 € an . Der Sachverständige hat dazu angegeben, es sei erforderlich, die drei fehlerhaft platzierten Absperrventile an einem frei zugänglichen Platz zu installieren. Die Umwälzpumpe sei so zu installieren, dass neben dem Ausbau insbesondere eine Einstellung der Umwälzpumpe in einfacher Weise möglich sei. Es müsse ein ordnungsgemäßes Anlagenschaubild erstellt werden. Um eine dauerhafte Wärmeversorgung der Garage herzustellen, müsse bei abgeschaltetem Blockheizkraftwerk eine Wärmelieferung aus dem Pufferspeicher erfolgen. Dazu müssten zwei Umschaltventile eingebaut und eine hydraulische Verbindung des Vorlaufs zum Pufferspeicher mit dem Vorlauf des Heizkreises der Garage hergestellt werden . Bei den Kosten, die für die Mängelbeseitigung erforderlich sind, handelt es sich in Höhe von 0 € nach den Angaben des Sachverständigen um „Sowiesokosten“ . Nach der Beweisaufnahme steht fest, dass die Parteien von Anfang an vereinbart hatten, dass die Garage ebenfalls über das Blockheizkraftwerk beheizt werden sollte . Wäre die Anlage ordnungsgemäß errichtet worden, wären die Kosten für den Anschluss der Garage an den Pufferspeicher ebenfalls angefallen, um eine Beheizung der Garage in Abhängigkeit von der Außentemperatur zu ermöglichen. Der ersatzfähige Schaden für diese Position beläuft sich damit auf 0 €. Grundsätzlich sind die Kosten von Privatgutachtern erstattungsfähig, wenn sie den Bauherrn in die Lage versetzen sollen, sich mit dem Fachunternehmer „auf Augenhöhe“ auseinander zu setzen. Der Bauherr darf dabei auch Fachleute einsetzen, um Mängel bzw. Schäden abzuklären oder festzustellen. Anders liegt es nur, wenn lediglich vorbeugend eine Untersuchung der Mangelfreiheit vorgenommen wird . Dies ist vorliegend nicht der Fall. Das Ingenieurbüro X & Partner wurde zu Ortsterminen am 0., 0., [DATE] , [DATE] ., 0., [DATE] und [DATE] sowie am [DATE] ., [DATE] ., [DATE] ., [DATE] , [DATE] ., [DATE] ., [DATE] ., [DATE] ., [DATE] ., [DATE] ., [DATE] ., [DATE] . und [DATE] hinzugezogen , um Mängel bzw. Schäden an der Heizungsanlage der Kläger festzustellen “). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte zwischenzeitlich die Fa. T ebenfalls hinzugezogen hatte, insbesondere da die Kläger nicht ausschließlich Mängel an der Heizungsanlage gerügt hatten, sondern bspw. auch Mängel an der Küchenzuluft und der Zisternenpumpe. Zudem wäre es den Klägern ohne Einschaltung des Ingenieurbüros X & Partner nicht möglich gewesen, sich mit der Beklagten und der auf ihrer Seite stehenden Fa. T fachlich „auf Augenhöhe“ auseinander zu setzen. Aus den unter Ziffer 0. d. genannten Gründen sind auch die Kosten für das Gutachten der T0 AG in Höhe von 0 € erstattungsfähig. Die Kläger durften die Rentabilität der Anlage angesichts der bestehenden Probleme beim Betrieb überprüfen lassen. Die Kosten für die mangelhafte Küchenzuluft in Höhe von 0 €, die der Höhe nach zwischen den Parteien unstreitig sind, sind den Klägern ebenfalls zu erstatten. Darüber hinaus hat die Beklagte die Kosten zu ersetzen, die erforderlich sind, um das Umschalten von Trinkwasser auf Zisternenwasser in der Gästetoilette zu ermöglichen. Der Sachverständige hat festgestellt, dass dazu erforderlich ist, dass die Pumpe über einen Schwimmerschalter in der Zisterne abgeschaltet wird. Dadurch werde bei einem zu geringen Wasserstand in der Zisterne eine vollständige Entleerung der Saugleitung vermieden. Weiter sei ein zusätzlicher Kugelhahn in die Saugleitung zur Zisterne einzubauen, der beim Betrieb mit Trinkwasser zu schließen sei. Die hierfür erforderlichen Kosten schätzt der Sachverständige auf 0 €. Die Kläger haben nur 0 € beantragt. Die Behauptung der Beklagten, der Anspruch der Kläger sei deshalb ausgeschlossen, weil sich die Parteien für die Abgeltung aller Mängel im Sommer [DATE] auf einen Abzug von der Schlussrechnung der Beklagten in Höhe von 0 € geeinigt hätten, hat die Kammer nicht überzeugt. Sie geht vielmehr davon aus, dass die Beklagte diesen Nachlass wegen anderer Mängel, bspw. Verzögerungen auf der Baustelle, gewährt hat. Gegen die Behauptung der Beklagten spricht, dass sich die Beklagte in ihren Schreiben aus dem Jahr [DATE] , als die Kläger Mängel an der Heizungsanlage gerügt haben, nicht auf die Vereinbarung berufen hat, was jedoch bei Wahrunterstellung des Vortrages der Beklagten zu erwarten gewesen wäre. Auch nach dem Vortrag der Beklagten sollte die Vereinbarung darüber hinaus nicht sämtliche Ansprüche auf Gewährleistung ausschließen. Zudem ist zwischen den Parteien unstreitig, dass sie zum Zeitpunkt der Einigung über den Nachlass in Höhe von 0 € noch nicht über die Wirtschaftlichkeit des Blockheizkraftwerkes gestritten haben . Die Forderung der Beklagten in Höhe von 0 € für die Installation einer Gartendusche gemäß [REF] ist zwischen den Parteien unstreitig. Auf eine Abnahme der Leistungen durch die Kläger kommt es nicht an; die Parteien befinden sich im Abrechnungsverhältnis. Die Beklagte hat die Aufrechnung erklärt, [REF] . Darüber hinaus steht der Beklagten noch eine Restforderung in Höhe von 0 € aus der Schlussrechnung gemäß [REF] zu. Auch in dieser Höhe ist der Anspruch der Kläger durch Aufrechnung gemäß [REF] erloschen. Entgegen der Ansicht der Kläger ist die Beklagte mit ihrer Forderung nicht gemäß § 0 Nr. 0 Abs. 0 VOB/B [DATE] präkludiert. Danach sind Nachforderungen aus einer Schlussrechnung bei vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung ausgeschlossen, wenn der Auftragnehmer über die Schlusszahlung schriftlich unterrichtet und auf die Ausschlusswirkung hingewiesen wurde. Dem Hinweis der Ausschlusswirkung muss unmissverständlich zu entnehmen sein, dass der Auftragnehmer bei vorbehaltloser Annahme der Schlussrechnung keinerlei weitere Nachforderung aus dem Bauvertrag stellen kann. Hiermit einhergehend hat der Auftraggeber über die Möglichkeit bzw. die Notwendigkeit des Vorbehaltes zu unterrichten. Der bloße schriftliche Verweis auf § 0 VOB/B genügt dabei ebenso wenig wie der Hinweis auf die Vorbehaltsregelung des § 0 VOB/B. Erforderlich ist vielmehr eine in jeder Hinsicht eindeutige Rechtsfolgenbelehrung in enger textlicher Anlehnung an § 0 Nr. 0 VOB/B [DATE] . Der Hinweis auf die Ausschlusswirkung muss sich dabei insbesondere auch auf die Angabe der Fristen erstrecken, innerhalb derer der Vorbehalt vom Auftragnehmer zu erklären ist. An dem Erfordernis schriftlicher Belehrung ändert sich auch dann nichts, wenn der Auftragnehmer ausreichend fachkundig ist . Damit sind auch nach dem Vortrag der Kläger die Voraussetzungen des § 0 Nr. 0 Abs. 0 VOB/B nicht erfüllt, da sie die Beklagte nicht auf die Ausschlusswirkung hingewiesen haben. Die Bezeichnung der Überweisung vom [DATE] als „Schlusszahlung“ genügt nicht. Das Schreiben des Architekten G vom [DATE] genügt den oben dargestellten Anforderungen ebenso wenig, insbesondere da er sich nicht explizit auf § 0 Nr. 0 VOB/B [DATE] bezieht. Der Beklagten steht darüber hinaus kein Anspruch in Höhe von 0 € für die Installation einer Doppelpumpenanlage sowie die Änderung des Heizkreisverteilers im Obergeschoss gemäß [REF] zu. Eine separate Beauftragung hat die Beklagte weder ausreichend dargelegt noch bewiesen. Bei den Arbeiten handelt es sich um Mängelbeseitigungsarbeiten. Die Beklagte ist insbesondere für die Mängel an der Pumpenanlage auch verantwortlich. Zwar beruft sie sich in ihrer Rechnung vom [DATE] auf eine Fehlplanung des Architekten G. Sie hätte jedoch vor Einbau der Pumpenanlage insoweit auf Bedenken hinweisen müssen, § 0 Nr. 0 VOB/B [DATE] . Der Anspruch der Kläger ist jedoch in Höhe von weiteren 0 € durch Aufrechnung erloschen, [REF] . Dabei handelt es sich um Restforderungen der Beklagten aus den Rechnungen Nr. … und Nr. … . Der Vortrag der Kläger, die Rechnungen seien bezahlt, ist ohne ausreichende Substanz. Die Gegenaufrechnung der Kläger mit Kosten in Höhe von 0 €, die durch den Austausch der Druckleitungen entstanden sind, geht ins Leere. Die Forderungen der Beklagten sind durch Aufrechnung erloschen oder bestehen nicht, sodass es insoweit an einer Aufrechnungslage fehlt. Position Klage / Gegenforderung Urteil Fehlende Heizleistung 0 € 0 € Mehrinvestitionskosten 0 € 0 € Mängel Ziffer 0. c. aa.-ff. 0 € 0 [DATE] € Beratungsleistungen IB X & Partner 0 € 0 € Gutachten T0 AG 0 € 0 € Küchenzuluft 0 € 0 € Austausch Schachtabdeckung Pumpensumpf 0 € 0 € Zisternenpumpe 0 € 0 € Zwischenergebnis: 0 € 0 € Gegenforderungen: Installation Gartendusche 0 € 0 € Restforderung Schlussrechnung 0 € 0 € Installation Doppelpumpenanlage, Änderung Heizkreisverteiler 0 € 0 € Restforderungen aus den Rechnungen Nr. … und Nr. … 0 € 0 € 0 € 0 € Ergebnis: 0 € Die Parteien haben sich gemäß Ziffer VI. des Bauvertrages darauf geeinigt, dass die Beklagte für ihre Leistungen eine Gewährleistungspflicht von fünf Jahren gerechnet ab dem Zeitpunkt der Schlussabnahme übernimmt. Unabhängig davon, dass keine Abnahme stattgefunden hat, ist die 0-Jahres-Frist bei Zustellung der Klage am [DATE] mit der die Ansprüche wegen der mangelhaften Küchenzuluft und der Zisternenpumpe rechtshängig gemacht wurden noch nicht abgelaufen gewesen, da die Arbeiten erst im Jahr [DATE] erbracht wurden. Er setzt sich zusammen aus den mit der Klage geltend gemachten Ansprüchen in Höhe von insgesamt 0 € und dem Wert der Gegenforderungen, mit denen die Beklagte hilfsweise die Aufrechnung erklärt hat, in Höhe von insgesamt 0 €, [REF] . Die Gegenaufrechnung der Kläger mit einem Betrag von 0 € wirkt nicht streitwerterhöhend.