高阻抗接地，客户端则拥有自己的接地极。相比TN及TT系统，IT系统出现相-地短路（line-to-ground fault）时仍可正常运作，但其余两个相的对地电压会由V变成V。由于故障电流很小，因此所有电路都需要使用漏电断路器（RCD）来保护。在印度，矿场必须在中线加入电阻接地，确保故障电流不大于750mA，防止巨大的故障电流点燃可燃气体，同理，也可以确保地底下的供电系统不会因小事故而中断。
土壤的抵抗力.地质材料的抵抗力取决于几个组成部分：金属矿石的存在，地质层的温度，