d loop） or borehole sizing,，让返回的温度更高，系统也更有效率。若是冷气，可以用地下水代替空气来提昇COP，也可以用增加空气流动的方式来降低温度差。在这两种系统中，增加管径及风道宽度也可以减少噪音，也可以降低流体的速度，使雷诺数减低，紊流较轻微，扬程损失较小，水泵（及排风扇）的能耗也会比较小。也可以增加热泵中，热交换器的尺寸来调整相同压缩机功率下，热泵的效率，也可以减少压缩机内部的温度差。不过热泵若是要产生可直接使用的热水，此方式可能就不适用。吸收式制冷的COP可以用加入第