被切换到了手动操作，并反复启动和停止。现场人员称这是为了避免压力下降过快导致堆芯破损。海啸于15时半左右袭击了核电站，并在15时50分淹没了紧急电池，使隔离冷凝器无法工作。仪表、电动阀门也同时失去了电源。东京电力在17时出动了电源车，但由于地震和海啸造成堵车而在路上无法前进，18时20分向东北电力请求帮助后，电源车到达时已是22时。这时又遇到了海啸袭击和电源电压不一致的问题，结果到了第二天的3月12日15时为止也没有连接上。另一方面，11日19时30分1号机的燃料棒由于冷却水蒸发引起的水位下降而完全暴露