改为远端自动化控制机组与水闸门开关，由「龙涧副控」作为遥控中心。
设施.水帘机组的发电用水来自于木瓜坝拦截木瓜溪溪水、龙凤坝拦截木瓜溪两支流龙溪、凤溪之溪水，以及龙涧发电厂发电后尾水经由过水陆桥而来，厂内装置一部竖轴法兰西斯式水轮机，并搭配一部大同公司制造之无刷式同步发电机，装置容量为9,500瓩（9.5MW），有效落差为69.6公尺，用水量为每秒16.68立方公尺。水帘机组发电后尾水则排放回木瓜溪上，再由水帘坝拦截，并供应下游的铜门机组、榕树机组、初英机组发电之用。