库泵房、油罐区的防火堤和作业区处必须设置隔断墙。由于钢制阀门较铸铁阀门而言，价格差距不大，但更能避免阀门被冻裂、拉裂，以及作业时遭到水击和外来机械损伤，因此，油库油管的阀门采用一般钢制阀门。
管道腐蚀与防腐.由于输送的油品中含有硫元素和酸性物质，外加管道裸露在露天遭受风吹雨淋，导致管道易被腐蚀。管道腐蚀主要有以下几种：由原电池原理而导致的钢铁吸氧腐蚀；由于酸雨导致管道表面积聚酸性的硫化物（二氧化硫和硫化氢）而导致的析氢腐蚀；大气降水导致的二氧化碳酸性腐蚀；管道表面能够代谢硫酸盐的细