动进行补充程序，又汉华公司员工未及通知K7厂人员停止上述自动补充程式设定，导致施工期间（约半小时）仍不断自动补充盐酸进入封闭桶内，造成约2.4 吨盐酸溢流并循管线流入K7厂废水处理系统之酸硷中和池，以致净水运作反应发生异常，无法依原定程序有效处理废水所含镍、铜等有害人体健康重金属，进而使放流水中镍、铜及悬浮固体（Suspended solids）含量均逾越法定排放标准。在现场的游姓工程师10点左右发现后异常立刻加大液硷投放量作紧急处理，惟未有效调整pH值至标准范围，并立即电告请病假中的上司刘姓工程师。刘