能会和系统中的其他元件共振，引起系统的不稳定及严重的过电压问题，因此需在经过工程分析后才能加装修正功率因数的电感或电容元件。功率因数自动修正设备（automatic power factor correction unit）包括许多利用接触器切换的电容器。设备会量测电网中的功率因数，依功率因数用接触器切换电容器。依电网负载及功率因数的不同，设备会切换必要的电容器以确保功率因数在设定值以上。除了使用电容器修正功率因数外，无载的同步马达也可以提供无功功率。同步马达产生的无功功率是其场激磁的函数，一般称为