过载或绝缘油分解产生的气体，聚集在继电器顶部，迫使油位下降。这时，继电器内的一个浮动开关会发出警报信号。有的设计还会增加第二个浮动开关，来检测缓慢的绝缘油泄漏。电弧形成时，气体快速积累，油迅速流入油枕中。油流会使油路中叶片上的一个开关动作，此时一个断路器会切断电路来隔离设备，以确保不会有更大的损伤。布赫继电器有一个测试口，测试时聚集的气体可以从此口散出。如果在继电器中发现可燃气体，这说明有内部故障，比如过热或者电弧作用；而继电器内的空气只说明油位低或者有漏油。通过连接的气体取样装置，控制也可以放在地