」）等。变电站亦需要设计特殊的接地系统，以确保故障期间的符合标准。变电站发生接地故障时会引致接地电位上升，使变电站附近的金属物件或会与地面之间有极大的电压差，做成触电风险。故此，变电站的地底或会有特别设计的接地网，金属物件也会确保已经完全接地。电力工程学的目标为确保系统的可靠性的同时降低成本。变电站设计时应符合上述的目标，同时亦应容许日后扩展并提升容量。
选择地点.选择变电站的地点需要考卢许多因素。首先变电站需要足够土地以安装各种装备，亦需要提供足够净空距离以保证安全。位于地