流向取水庭，再以喇叭式水槽连接进水闸门引至沉砂池后，经5公里长引水隧道送水到前池，二支直径2.3公尺的压力钢管斜度20-48度，上段长50公尺、直径2.3公尺，下段长73公尺、直径2.0公尺。共有二部机组，为德国Voith制竖轴法兰西斯式FSS-V型水轮机二部，有效水头70.5公尺，各机出力14500HP、最大用水量18.1秒立方公尺（CMS），搭配德国AEG制发电机二部出力各为9MW，总装置容量计18MW。发电后尾水则经马蹄形隧道及矩型隧道至天送埤发电厂进水口发电用。