是的比例正逐渐提高，相较于利用接触器切换的电容器组，这类装置可以更快速的补偿功率因数的瞬间变化，而且这类固态电子元件的保养及维护又比同步马达要简单。
非线性负载.电力系统上常见的非线性负载包括整流器（用在电源供应器中），或是像萤光灯、电焊机或电弧炉电弧放电的设备。由于这些系统的电流会因为元件的切换而中断，电流会含有谐波成份，其频率为电源系统的整数倍数。畸变功率因数（Distortion power factor）可用来量度电流的谐波畸变对其平均功率的影响。
非