效能，特别是浮点运算方面。电力供应系统的交流电输入电压高达480伏，供每个机柜使用，由于使用更高的电压，因此可以使用比美国标准的208伏（线电压）电缆更细的输入电缆，由更小直径的电缆铜芯上节省出来的资金就有一百万美元。为应付电力供应突然中断的事件，碳纤维飞轮能量存储器可以维持网路系统和存储系统16秒的电力供应，如果两秒内电力供应没有恢复，柴油发电机就会在大约7秒的时间内启动，并一直驱动飞轮，但是飞轮和发电机被设计成只为网络系统和存储系统维持电力供应，以便能快速重新开启整台机器，发电机也不会为运算处理单元基础