产生之火花之消弧室，任何接点打开负载电流均会产生电弧（即火花）。因电弧本身是极高温之空气柱游离所变成的导电体，它是应用安培右手定则，在消弧室之铁片间构成一强磁场，再利用佛来明右手定则，将电弧之空气导体快速推弯而拉长电弧，使火花更快速地熄灭。若负载为电动机，正常启动会有突起高额电流，因此应选用1.5倍~2倍额定电流之断路器。
油断路器.以密封的绝缘油作为开断故障的灭弧介质的一种开关设备，有多油断路器和少油断路器两种形式；它较早应用于电力系统中，技术已经十分成熟，价格比较便宜，