以降低流体的速度，使雷诺数减低，紊流较轻微，扬程损失较小，水泵（及排风扇）的能耗也会比较小。也可以增加热泵中，热交换器的尺寸来调整相同压缩机功率下，热泵的效率，也可以减少压缩机内部的温度差。不过热泵若是要产生可直接使用的热水，此方式可能就不适用。吸收式制冷的COP可以用加入第二级或第三级系统来提昇。二级或三级的吸收式制冷系统，其效果比一级要好，其COP可以超过1。需要较高的压力以及较高温的蒸气，但每冷冻吨需要每小时十磅的蒸气，相较之下还是比较少的。
考虑季节的性能系数.若要比较