n::::相同大小.在一般的三相系统，中线与相线面积相等。根据 IEC-60352-5-52 标准，在以下三个情况，中性导体的截面积不得小于相导体的截面积。
减少截面.由于L1、L2及L3相的电流会在中线互相抵消，因此在总谐波失真小于15%及三相平衡的电力系统中，中线的截面积可以减少一半，即是N/2。此时，中性导体必须具备过载保护。
双中性导体.即使电力装置符合 IEC 1000-3-2 标准，中线电流仍可达到相线电流的1.7倍。在数据中心，由于使用了