湾中油对台电大潭发电厂的天然气供应管线因巨路国际公司更换卡片不当造成意外停止运作，导致大潭发电厂6部机组全部跳停，进而造成全台电力备转容量不足，供电系统避免全面崩溃启动保护措施而分区停电，最终于同日23时始恢复正常供电。该停电事件发生前，全台电力的备转容量为3.17%，属于供电警戒橘灯状态。台湾中油在停电后第一时间调查事故原因，定调为「承揽商更换计量站控制系统的电源供应器时误触，导致气阀关闭停止供气」。此次停电事件间接造成一人死亡（因使用蜡烛引起之火灾）、一人受伤，使得受影响之供电分区内的许多商家暂停营