镉含量是否超标；第二，加碱调高水pH值，使镉离子沉淀；第三，强化混凝沉淀，将包括镉离子在内的重金属在内的泥沙、杂质形成絮状物或沉淀在水池里；第四，强化过滤；第五，加酸调低pH值，最后将清洁饮用水输送入供水管网。该工艺曾成功的运用于2005年12月广东北江镉污染事件的自来水处理。当时，当地水体镉浓度超标6至7倍，经过处理后，出厂自来水镉含量低于国家限量一半以下。该工艺用于柳州市自来水厂的自来水处理有充分的安全余量。以2月1日为例，原水镉浓度为0.003至0.004 mg/L，出厂水镉浓度为0.0005 m