气压致动仍然是工业标准。为了建构混合气压和电流讯号的系统，由控制器产生4–20 mA信号，但仍然可以使用气压阀，制造商开发了各种的电流－压强（I to P）转换器。一般会放在控制阀附近，将4–20 mA电流讯号转换为3–15 psi（或0.2–1.0bar）的压强讯号。此讯号再输送给阀致动器（或气压定位装罝）。定位装罝是特制的控制器，有机械连桿连接到致动器的可动部份。确保可以克服摩擦力，并且让阀控制元件可以移动到理想的位置。也可以用更高的气压来让阀动作。随着低价工业微控制器的开发，在1980年代中期，