进而导致闸门脱落。而在鲤鱼潭水库操作规定中指示挡水闸门平时并不操作，仅在斜依式取水塔或导水隧道检修时可在静水状态下操作。另外公共取水路、挡水闸门总配置图以及当初施工时的工程契约虽然都有规定平时挡水闸门因吊升至不浸水位置，并还註记了挡水闸门平时应吊挂在海拔301.5公尺处，然而相关操作维护手册并未明确载明相关规范，导致管理人员在不知情状况下操作而发生闸门脱落。
后续发展.2004年7月11日鲤鱼潭水库恢复正常供水后，时任台中市市长胡志强表示，将向台湾自来水公司争取争取「受灾月份的