持续破坏发电厂的建筑结构。根据 Rostekhnadzor 说法，压力钢管进入到水轮机之间主阀的自动关闭系统在2号机故障后完全失效。不过这项指控被设计该发电厂自动化安全系统的公司 Rakurs 驳回。
媒体猜测.根据俄罗斯消息报指出，2号机的逐渐增大的震动状况已经长达10年之久，并且这个问题在发电厂内是所有员工众所皆知的问题。发电厂前厂长伊尔库茨克·维克多·鲍勃罗夫斯基的说法，这起事故可能是因为水轮发电机组不正常的启动所导致的，不正常的启动导致了水轮机蜗壳内的水流震动，或者事故