配置。海水从抽水站的输水管直接抽送到用户单位，而剩余的水则送往海水配水库储存。整个沖厕水系统包括接近40个抽水站、总储存量近25万立方米的50多个配水库和约1,600千米长的水管。喉管物料主要为水泥内搪的球墨铸铁管、水泥或环氧树脂内搪的软钢管，及塑料（聚乙烯）管。大部分海水抽水站都位于海堤边或附近，方便直接地把海水抽进沖厕水的分配网络。海水首先经过隔泸网隔去秽土，然后流进抽水站。抽水机设置于深层泵房内及装嵌在海平面下，一般以不锈钢制造。海水加入由电解氯气机所产生的次氧酸钠作消毒后，才加压输送往用户。次氧酸钠