610章）要求200kVA或以上配电变压器的效率要达到98%，1000kVA或以上则要求达到99%。变压器测试须按照 IEC 60076-1 标准来进行。铁损通常放在左边（主线圈），也可放在右边。如果放在右边，数值须跟随匝数比的平方（a）改变。R代表铁损，X代表磁阻 。变压器的能量流失可以来自这些现象：铜损为：铁损为：当司坦麦系数为n=2，且使用于变压器B=V/f，磁滞损为：涡流损与电源频率平方及最大磁通密度成正比，并与变压器内之硅钢片厚度平方成正比，和司坦麦系数无关：Section