重损坏，而发电厂房的屋顶与天花板也因受到撞击而坠落在1号机与3号机顶盖之上而受到额外的损坏，其他4号、5号、8号以及10号机的损害较轻微。 而6号机因灾害发生时正逢机组大修的时期，因此仅受到轻微的损害，是发电厂内10部水轮发电机组中，唯一一部没有因相关变压器短路而受到电气损坏的机组。当大水涌入厂房时，立刻灌入发电机室与水车室，造成变压器爆炸。灾后评估，1号与2号变压器严重毁损，3、4号及5号变压器状况较为良好，因此可以原机修复，其他损害包括，设备大厅的屋顶、天花板与楼板被摧毁。2009年9月9日俄罗斯水