力供应，以便能快速重新开启整台机器，发电机也不会为运算处理单元基础设施提供后备电力供应，因此外接电力供应中断时（即使发电机已启动）是不会进行运算处理作业的，这个特性和笔记型电脑的「睡眠」功能类似。
冷却系统.泰坦的机柜使用主动式风冷散热器，但是外界空气进入机柜前则要事先经过冷却处理，所用的空气冷却器，可制冷质量为6,600吨（相当于23.2兆瓦的热功率），以5.5摄氏度（约42华氏度）的低温冷却水作为空气冷却器的散热介质，从机柜中带走热量的热空气会流到至空气冷却器冷却，再回流进入机