中不过传热系数的估算可能相当的复杂。若热交换器是并流（热蒸气及冷蒸气平行，都从某一侧进，从另一侧出）或是逆流（热蒸气及冷蒸气平行，但各由一侧进，从另一侧出），以上的式子都会成立。若是交叉流（cross-flow）热交换器，也就是热交换器中有散热片，上面的温度接近定值，其热交换量和LMTD也会有类似的关系，不过会出现修正系数。若是结构比较复杂的热交换器（例如），也会有修正系数。
推导.假设热传导是在沿着"z"轴上，从"A"点到"B"点的热交换器上进行，热传导是在二种流体之