越来越受欢迎。
加热值.由气量计提供的气体流量仅仅是体积的读数。气体体积不考虑气体的质量或燃烧时可用的热量。公用事业客户根据气体中可用的热量计费。在每个计费周期中测量和调整气体的质量，称为热值。天然气的热值可以使用处理气体色谱仪获得，其测量气体的每种成分的量，即：另外，为了从体积转换为热能，必须考虑气体的压力和温度。压力一般不是问题；该仪表只是紧接在压力调节器的下游安装，并且被校准以在该压力下精确地读取。然后在公用事业计费系统中进行压力补偿。变化的温度不容易处理，但有些仪表