效应使电流集中于电缆的外围，从而降低导线内部导体的成本效益。故此，高压架空电缆可将电缆改为中空以节省材料，亦可将同一相分隔为数条小电缆组（Bundle）而非合为一组大电缆同时亦能减少因电晕放电而导致的能量损失。另外，架空电缆三相的三组电缆亦需要按距离如双绞线般交换位置以减少外界环境做成三相不平衡，称之为转置相位。架空电缆仅依靠空气作绝缘，故电缆之间需要留有最小安全距离。强风或低温等恶劣天气下则有可能导致电缆随风漂动而使电缆之间的距离低于最小安全距离，使三相之间或对地发生电弧，引致设备故障或停电。风亦能把