管。喉管物料主要为水泥内搪的球墨铸铁管、水泥或环氧树脂内搪的软钢管，及塑料（聚乙烯）管。大部分海水抽水站都位于海堤边或附近，方便直接地把海水抽进沖厕水的分配网络。海水首先经过隔泸网隔去秽土，然后流进抽水站。抽水机设置于深层泵房内及装嵌在海平面下，一般以不锈钢制造。海水加入由电解氯气机所产生的次氧酸钠作消毒后，才加压输送往用户。次氧酸钠所产生的余氯，亦可防止海产和藻类在配水管内生长。
临时淡水沖厕.如该区未有海水供应及其他可替代方案，水务处会提供临时淡水沖厕（Temporary Ma