ula_21是0 °C (32 °F)。依照上述公式，理想COP（COP上限）会是7.8，最好的测试结果是4.5。若安装一整季，再考虑水泵系统需要的能量，季节COP约为3.5，或略低一些。冷气的COP是用formula_20为20 °C（68 °F）干球温度，formula_21为7 °C（44.6 °F）计算。
举例.若地源热泵系统的formula_18为3.5，所转移的热能是消耗能量的3.5倍（每消耗1 kWh的能量，可以在高温端产生3.5 kWh的热能）。产生的热包括从低