和冷却，采用石墨-硬质合金摩擦轴瓦。每套蒸汽发生器安装两台主泵。首台主泵于2007—2009年制造。2009年9月12日开始500小时型式试验，全速运转挺泵后惰转时发现问题。2012年4月16日，首台AP1000主泵完成了最后耐久试验，2012年5月三门核电站的4台主泵从匹兹堡发运中国，三门1号机组预期于2013年底并网发电。2013年1月13日，产品试验后拆检时发现叶轮入口叶片部分缺失，调查分析确认是分包商制造的叶轮铸件的入口叶片补焊时，未按照批准的程序文件进行质量管控；为此已运至三门的4台主泵运返EMD