后会推动断路器自动断开以阻隔故障，从而避免整个电力系统被连带崩溃。输电过程中闪电与开关所做成的会使绝缘体失效，从而破坏电缆以及其他设备。用于减少峰值电压所做成的危害。开关之后电缆会连接至汇流排，并经其再向其他馈线输送电力。一般而言汇流排为一组三条，以合三相电力所需。开关、断路器和汇流排的设计决定了该变电站的供电可靠性及成本。一些较为重要的变电站或会使用「一个半断路器」方案，以确保某一线路或断路器出现故障时不会严重影响其余线路，而维修断路器或汇流排的时候亦无需停止供电。较简单的变电站则可能使用单汇流排设计以