累积到30 mA，使得漏电保护开关跳脱，因此需使用有延时机能的漏电断路器，漏电断路器的额定电流可能需加大。
外壳漏电压.若保护等级Class I的设备中，接地保护的导体没有导通，则设备的金属外壳会有电流流到地。这是Y电容产生的电容分压的结果，电源对地的电压约为115伏。一般医疗用的设备其漏电流需小于0.5 mA，其电源泸波器的Y电容会更小，而其电感感值则会对应增加。
回路接地.若一个有接地的设备（如电脑）以非平衡的接线方式接到一个没有接地的设备，其接地设备的