双中性导体.即使电力装置符合 IEC 1000-3-2 标准，中线电流仍可达到相线电流的1.7倍。在数据中心，由于使用了大量非线性电力装置，一般会採用双中性导体（Double Neutral）。部分生产商会提供专为数据中心而设的双倍中线电流的四极断路器和5/C电缆，也可使用4/C电缆加1/C电缆。
PEN导体.在TN-C及TN-C-S系统中，接地线（PE）和中性线（N）是同一导体，因此称作PEN线。由于中线同时用作接地保护，因此其截面积不得少于10mm。