From: xmaster@eumelos.stgt.sub.org (Peter Dieth)
Subject: Summary: Haustechnik
Organization: Eumelos Labs, Reutlingen, Germany
Date: Tue, 25 Aug 1992 12:27:25 GMT



Es gibt anscheinend zwei verschiedene Loesungen fuer die Haustechnik:


(1) Netzbus X-10 von der Fa. Busch Jaeger

(2) EIB (europaen installation bus) von der EIBA
    -> Produktlinie Instabus von der Fa. Siemens


 (1) Netzbus X-10
==================

 o proprietaere Loesung der Fa. Busch Jaeger 

 o Steuerung von bis zu 256 Geraete/Geraetegruppen

 o jedes Geraet erhaelt eine Adresse, wobei mehrere Geraete die
   gleiche Adresse haben koennen (Geraetegruppe = logisches Geraet, wie
   z.B. Licht_Flur_EG)

 o Steuerungsinformationen werden auf die schon vorhandene
   Leitung zur Spannungsversorgung moduliert (120kHz, PCM)

 o Netzspannung (50Hz) wird zur Synchronisation verwendet => 50 Baud

 o Steuerungsinformationen brauchen ca. 880ms bis sie ausgefuehrt
   werden. (2 Datagramme: 1 Adress- und 1 Funktionstelegramm)

 o kein ordentliches Netzzugangsverfahren (d.h. was passiert, wenn
   jemand einen "herkoemmlichen" EIN/AUS Schalter betaetigt und
   die Leitzentrale gleichzeitig ein Steuerungstelegramm abschickt ?
   => Kollisionen)

 o Line-Monitoring der Leitzentrale, d.h. die Leitzentrale erkennt
   Sendesignale anderer Leitstellen.

 o keine richtigen Regelfunktionen, da Sensoren nur in beschraenktem
   Umfang unterstuetzt werden.

 o lieferbar (schon mehrere Jahre)

 o funktionierende Referenzinstallationen

 o Steuerungssoftware fuer PC-Interface nur unter DOS erhaeltlich 

 o "relativ" billig, da die Technik weniger aufwendig ist und
   Signalleitungen eingespart werden.
   U.a. spart man auch "Stichleitungen" fuer Schalter o.ae.


 (2) Instabus (EIB)
====================

 o europaweiter Standard (EIBA=european installation bus association) 

 o getrennte Leitungen fuer Signaluebertragung und Spannungsversorgung

 o linien-, stern- und baumfoermige Leitungsverlegung (KEIN Ring !)
 
 o dezentrales Buszugriffsverfahren / MAC-Verfahren: CSMA/CA

   => fast ein richtiges Haus-Ethernet  :-)

 o keine Abschlusswiderstand (Terminator) erforderlich 

 o Steuerungsinformationen brauchen ca. 20ms bis sie ausgefuehrt
   werden (lt. inoffiziellen Angaben eines Siemens Mitarbeiters).

 o hohe Anzahl von ansteuerbaren Geraete durch Linienkoppler und
   Bereichskoppler 

   Buslinie:= max 64 Geraete
   Bereich := max 12 Buslinien  (Verbindung ueber Linienkoppler = Router)
   und es koennen 15 Bereiche ueber einen einen Bereichskoppler verbunden
   werden (=> 11520 Geraete, muesste also auch fuer Ihr Appartement aus-
   reichen ;-) )

 o fuer jede Buslinie wird eine Spannungsversorgung benoetigt (Vorteil:
   bei Ausfall einer Buslinie, arbeiten die anderen weiter)

 o Software nur unter Windows lauffaehig

 o noch nicht lieferbar (lt. Aussage von Siemens sind Lieferzeiten
   von 3 bis 4 Monaten moeglich => erst 1993 verfuegbar)

 o noch keine Referenzinstallationen (funktioniert anscheinend noch
   nicht 100%ig)




Quellen:
--------

o "Technisches Handbuch fuer Planung und Installation Stand 1992"

   Busch Jaeger Elektro GmbH
   Postfach 12 80
   5800 Luedenscheid
   voice:  (02351) 956-0
   fax  :  (02351) 956-694

o "instabus EIB - Die neue Dimension der Elektroinstallation -
   Programmuebersicht"

   Siemens AG
   Bereich Antriebs-, Schalt- und Installationstechnik
   Geschaftsgebiet Installationsgeraete und -systeme
   Postfach 32 40
   8520 Erlangen

o "Gebaeudesystemtechnik - Informationen zum Europaeischen Installations
   Bus (EIB)"

   ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.
   Fachverband Installationsgeraete und -systeme
   Postfach 70 12 61
   Stresemannallee 19
   6000 Frankfurt/Main 70
-- 
  "No manual can take the place of good, solid experience"
                   - excerpt from ``man 8 intro'' on my SGI IRIS 3030
Newsgroups: de.comp.misc