灭火器

title: 历史.
content: 首个现代灭火器由英国人乔治。威廉。曼比于1816年发明。当时的设计是使用铜罐,内藏压缩空气及3加仑(约7升)碳酸钾溶液。19世纪末起开始使用碳酸—硫酸灭火器。内藏的灭火剂主要为碳酸氢钠(即小苏打)溶液,另一小容器内则为硫酸。使用时将小容器打破,两者混合后产生二氧化碳的压力将溶液推出。
title: 结构.
content: 灭火器通常由以下配件所组成(见右图):  灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。
title: 分类.
content: 不同地方对灭火器的分类稍有不同,但基本上都是按火的种类分为5类。以下分类是欧盟标准,中国大陆以前亦使用同一分类: 不同的灭火器是专为指定类型的火警而设,亦只应用在该种火警之上,否则可能产生危险。  据欧盟标准,A类及B类灭火器会加上一个数字,用以表示该灭火器能有效扑灭火灾之大小。  可以在标准测试中扑灭石油气火的灭火器,可加入C,但不设数字标准。  一个质量良好,6公斤的干粉式灭火器,常见标准为21A 233B C。5公斤二氧化碳式则为89B。放在车上的一公斤灭火器则多为34B C,或8A 34B C。
title: 中国.
content: 中国大陆从2009年4月1日开始推荐使用新的《火灾分类》国家标准(GB/T4968-2008),与欧盟分类相近,将火灾分为6类,并以此选择相应的灭火器:
title: 美国.
content: 美国标准与其他国家接近,分为:A、B、C、D、K:
title: 标签.
content: 灭火器的标准颜色通常为红色。英国在1997年前规定灭火器按其灭火剂种类使用不同颜色,但1997年后改为全部红色,配以不同颜色标签。部分欧洲国家亦采用类似标签。
title: 灭火剂成分.
content: 灭火器释放的可以是固体、液体或气体灭火剂。
title: 水.
content: A类灭火器最常用的灭火剂是水。水对燃料表面有极佳降温效果,可减低燃料气化。灭火器的水通常不会大量雾化,因此对燃烧中的气体作用不大。通常水剂灭火器内会加入少量其他化学品,以避免灭火器生锈。部分灭火器亦加入少量化学物减少水的表面张力,让水能更容易渗入燃烧中物体内部。  水不一定能救灭液体(B类)火灾,视乎液体燃烧的份子的极性。水可以救灭极性燃料(如酒精)的火,但用在非极性燃料(如燃油)上,却会把火散开,令其更为不受控。  把水射到电火上,可能会令施用者被电击。除非电力肯定已被切断,或者使用特别喷嘴,令水成为非连续之水珠,否则不应用水在电火之上。
title: 泡沫.
content: 泡沫常被用在B类火之上,亦可用在A类火。通常泡沫灭火剂是水加入泡沫剂,令泡沫能浮在燃烧中的液体之上,隔绝火及燃烧表面。普通泡沫可用在非极化燃料如汽油之上,但用在极化液体如酒精或甘油则可能会过快分解而失效。储存大量极化易燃液体的地方要使用特别之酒精泡沫。
title: 干粉.
content: B类或电火(即中国之E类,或美国之C类)可使用干粉灭火剂。干粉灭火剂主要为两类:  这两类粉剂皆可用在电火之上,但其腐蚀性很可能令设备无法修复。
title: 湿粉.
content: 以乙酸钾或柠檬酸钾及碳酸氢钾造成,可用在厨房火灾(K类)上。粉末除了降温外,亦能皂化,在煮食油上形成一层泡沫。但皂化只会在动物油脂上发生,因此只能用在k类火上。
title: 二氧化碳 (干冰).
content: 二氧化碳(CO)主要用在B类,C及E类火上。用在A类火上是可行的,但必须长时间使用,手提灭火器不可能提供足够的剂量。其作用是把空气排挤,令火失去氧气熄灭。因为二氧化碳是气体不会残留,故可用于电火可避免损坏设备和物品,所以机房及保管贵重物品、古董的地方以二氧化碳灭火器为主。二氧化碳灭火器的喷喉顶部通常为一筒状。由于二氧化碳储存在灭火器时是十分低温,使用时要小心避免接触,以免引起冻伤。因使用二氧化碳灭火时会减少火场及燃烧物品的氧气量,所以在空气不流通的环境下使用二氧化碳灭火会影响呼吸,不适合长时间使用,使用后必须尽快离开现场。
title: 卤化烷.
content: 卤化烷(Halon,亦称海龙、哈隆)是一种多功能灭火剂,能救灭D类以外的火,而且只需颇低的分量(不足5%)即可。卤代烷用在A类火亦可,但其效果不佳,9磅(4公斤)的卤代烷灭火器只等于1/4加仑水,而且易为风所影响。卤代烷是少数在飞机内亦可安全施放的灭火剂,不会对飞机构成腐蚀;飞机上常用海龙1211。在密封的情况下,卤化烷有微毒;非常温压下,甚至可能水解出「光气」。卤化烷能改变火的热力分布,同时抑制火的化学反应。由于卤化烷属氯氟化碳,会对臭氧层造成破坏,因此正逐渐被取代。1992年起加拿大已禁止使用及贩卖卤化烷灭火器。2003年以后欧洲及英国亦禁止在飞机以外使用卤化烷。在中国,据国家环境保护总局规范,卤化烷被禁止用作灭火剂。
title: 洁净灭火剂.
content: 氟化碳合物 FM-200(HFC-227ea、七氟丙烷是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏(ODP=0),在大气中的残留时间比较短(ATL=41Y),其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。  ARGONITE ARGONITE / C-60系统为KIDDE研究推展以取代海龙1301之环保气体灭火产品,在全世界经测试合格取得认证,能有效扑灭易爆炸或易燃烧材质所引起的火灾,适用于一般水、泡沫或干粉无法作用的防护区域。 ARGONITE / C-60钢瓶内装ARGONITE混合式的惰性气体,50%为ARGON氩气(Ar),50%为氮气(N2)。这两种气体皆由大气中自然产生,在密闭空间中能在60秒内将氧气浓度降至15%以下,使空气转化为不易燃烧的惰性空气,同时允许人类在短时间继续存活并逃离现场。  ARGONITE / C-60无色无味且中性,不会造成温室效应。释放时,不造成雾气效果,因此不影响视觉。  3MTM NovecTM 1230  3M 专利化学技术 3MTM NovecTM 1230 洁净灭火药剂,用于保护电脑室、控制中心、文件储存资料中心及其他重要设施的安全运作,免于火灾的破坏。 根据 3M 专利化学技术,Novec 1230洁净灭火药剂满足产业对安全且有效的洁净灭火药剂需求,同时提供其他卤化碳灭火药剂(像是 HFCs)无法达成的环保特质 :
title: D类火.
content: D类火由燃烧中的金属产生。这类火制造大量高热及极具反应性。例如燃烧中的镁会把水分解,产生的氢气可引起爆炸;卤化烷亦会被分解成有毒之光气,同样可能产生爆炸。就算是以氮气或二氧化碳包围燃烧中的金属,仍然可能继续闷烧,并能把二氧化碳变成有毒之一氧化碳。因此对D类火并没有单一灭火剂可用,而必须按所储物料预备不同灭火剂。而使用时亦必须经过特别训练。部分用在D类火的灭火剂如下:
title: 细水雾.
content: 细水雾是海龙灭火器的替代品,可以扑灭液体火。其主要机理是吸热、置换氧气和隔绝辐射。
title: 维修.
content: 灭火器必须定时检查及维修,以确保效能及安全。大部分地区都规定灭火器需要由合资格人士定期检查。长期没有维修的灭火器不但可能无法使用,更可能因压力而爆炸,或适得其反,无法灭火。

Summary: 灭火器,是一种可携式灭火工具。灭火器内藏化学物品,用以救灭火警。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火警的地方。因为其设计简单可携,一般人亦能使用来扑灭刚发生的小火。不同种类的灭火筒内藏的成分不一样,是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

Fire extinguisher: A fire extinguisher is an active fire protection device used to extinguish or control small fires, often in emergency situations. It is not intended for use on an out-of-control fire, such as one which has reached the ceiling, endangers the user (i.e., no escape route, smoke, explosion hazard, etc.), or otherwise requires the expertise of a fire brigade. Typically, a fire extinguisher consists of a hand-held cylindrical pressure vessel containing an agent that can be discharged to extinguish a fire. Fire extinguishers manufactured with non-cylindrical pressure vessels also exist but are less common.