断开电路的所有电子设备可防止出现电涌。如果配电箱上有标签显示各开关控制的设备，要先查看哪些设备需要断开。 如果不确定各断路器控制的设备，检查前要先断开断路器跳闸区域的电子设备。 根据面板上的螺钉，使用适当的平头或十字头螺丝刀。至少会有两个螺钉，但也可能有更多个。将螺钉放在安全位置，以便需要装回面板时能找到。 拧下最后一个螺钉时，用非惯用手握住面板，然后慢慢取下面板盖。 万用表是一种通过电子元件检测电压或电流的装置。将黑色导线插入标有“COM”或“Common”的端口，并将红色导线插入标有字母V和马蹄形符号（Ω）的端口。这将确保测量断路器的电压。  万用表可以从当地五金店或在线购买。 检查导线外皮，确保没有裂缝或损坏。电流会穿过裂缝，可能会引起触电。如果发现任何损坏，使用其他万用表。 握住探针（导线的裸露金属末端），这样就不会触碰到裸露金属。将探针尾端接触断路器左侧或右侧的螺钉。 找到断路器引出的白色导线所连接的位置。将黑色探针尾端放在零母线上的任何位置，接通万用表的电路。  切勿用裸露的皮肤触碰零母线，以防触电。 对于双极断路器，将黑色探针的末端放在断路器的第二个接线柱螺钉上来获取正确读数。 对于单极断路器，检查读数是否在120伏左右。读数略高或略低都问题不大。如果断路器读数为0，则需要更换。对于双极断路器，确保读数在220至250伏之间。双极断路器有故障时读数将为120伏，这意味着它只能以半功率运行。
拔掉或关闭与断路器连接的所有设备。 拧下配电箱上的面板螺钉并将面板放在一边。 接通数字万用表。 将红色探针顶住断路器上的螺钉。 将黑色探针靠在零母线上。 将万用表读数与断路器规格进行比较。
拔掉或关闭与断路器连接的所有设备。 拧下配电箱上的面板螺钉并将面板放在一边。 接通数字万用表。 将红色探针顶住断路器上的螺钉。 将黑色探针靠在零母线上。 将万用表读数与断路器规格进行比较。