يمكن فعل ذلك بمراجعة دليل تشغيل الجهاز والذي يوجد عادةً داخل صندوق التحكم الكهربي أو وحدة التحكم بالهواء. كما أن هناك ملصقٌ بمواصفات التصنيع موجودٌ على خزانة الوحدة لدى العديد من الأنظمة. المبردات التي يشيع استخدامها في الأنظمة الحديثة هي 22 (HCFC-22)and R410A وتباع تحت أسماء مثل SUVA410A وبورون. هذا مهمٌ للتأكد من حصولك على نوع المبرد الصحيح وأنبوب الشحن الصحيح المعد للشحن. يمكن تجهيز وصلات شريدر الموسعة المعكوسة العادية بموائم وصل سريع لتقليل فقد مادة التبريد خلال عملية التوصيل وستقلل احتمالات الإصابة الناتجة عن ملامسة المبرد السائل لبشرتك أثناء تلك العملية. كن على وعي بأن المبرد تحت ضغط مرتفع -حتى مع إطفاء النظام- وأنه خطرٌ أيًا كان نوع الوصلات التي تستخدمها. تعتبر الثرموستات والدائرة المتصلة بها مفتاح التشغيل والفصل لنظامك. ستقوم بإطفاء الوحدة نفسها في الخطوة التالية، على الرغم أنه من الأفضل بدء وإيقاف الوحدة باستخدام الثرموستات وليس بفصلها؛ إذ أن هذا ليس الغرض من الفصل. يجب أن تكون الوحدة الخارجية مجهزةً بمنصهر أو قاطع للتيار ويقع قرب الوحدة. أزل المنصهرات أو افصل القاطع قبل الاستمرار.   قم بتعليق العدادات وفقًا للتعليمات مع إطفاء وحدة تكييف الهواء. سيكون هذا بالجانب منخفض الضغط (الخرطوم الصغير/ الخرطوم الأزرق) من العدادات والجانب مرتفع الضغط من النظام (الخرطوم الأحمر). قد لا يكون هناك خراطيم ملونةٌ مرمزةٌ للعدادات المتشعبة القديمة وعادةً ما يكون خرطوم ووصلة الضغط المنخفض على اليسار مواجهةً للعداد والضغط العالي إلى اليمين وخرطوم الإمداد –المتصل بخزان المبرد أو مضخة التفريغ أو الملحقات الأخرى – في المنتصف. شغل مكيف الهواء عند تعليق العدادات وانتظر 15 دقيقةً حتى يستقر النظام. يجب أن يكون العداد الأزرق قد انخفض إذا كان النظام بحاجة إلى إعادة الشحن.   استخدم عداد درجة الحرارة مع إبرة متصلة بجانب الضغط المنخفض - أو خط العودة – وهو أكبر السلكين لإثبات ذلك. أعد الشحن إذا كانت درجات الحرارة على العداد الأزرق لا تقابل الرقم الذي ينصح به في مواصفات التصنيع على الجهاز. استخدم العداد الزجاجي. هناك طريقةٌ أخرى لتحديد ما إذا كان النظام يحتاج إعادة شحن وتستخدم العداد الزجاجي على الوحدة. إن العديد من الوحدات السكنية غير مجهزة بعدادات زجاجية لكنها ستكون على الجهة الخارجية من وحدتك – إذا توافرت لديك - على خط العودة بين المجفف المباشر والكومبرسور. انظر داخل العداد الزجاجي أثناء عمل الوحدة بعدما تحدد مكانه وتنظف منفذ الرؤية. انظر لترى ما إذا كان هناك فقاعاتٌ مختلطةٌ بسائل التبريد. ستكون وحدة مكيف الهواء المشحونة جيدًا خاليةً من الفقاعات. عليك إعادة شحن الوحدة إذا كان هناك فقاعاتٌ مختلطةٌ بالسائل المبرد. لاحظ أن الفقاعات قد تنتج من احتباس الهواء أو الرطوبة في نظام تبريد محكم الإغلاق إذا كانت الوحدة قد شحنت بطريقة غير ملائمة.
حدد نوع المبرد الذي تحتاجه لنظام مكيف الهواء. حدد نوع وصلات الشحن المجهز بها نظامك. أطفئ مكيف الهواء من الثرموستات. افصل الكهرباء عن نظام مكيف الهواء. قم بقراءة العدادات.
حدد نوع المبرد الذي تحتاجه لنظام مكيف الهواء. حدد نوع وصلات الشحن المجهز بها نظامك. أطفئ مكيف الهواء من الثرموستات. افصل الكهرباء عن نظام مكيف الهواء. قم بقراءة العدادات.