ابحث عن الفتحة التي قمت بحفرها خلال لوح التركيب للوحدة الداخلية وضع الوحدة الخارجية على بعد 15 مترًا حتى يمكن توصيل الأنابيب والكابلات بسهولة. اختر موقعًا بمساحة خالية حول محيط الوحدة بـ 30 سم على الأقل لضمان الأداء السليم. إذا أمكن، اختر موقعًا ظليلاً محميًا من الرياح بالإضافة إلى الغبار والازدحام للحفاظ على عمل وحدتك على أفضل حال. تأكد من عدم وجود هوائي راديو أو تلفزيون في نطاق 3 أمتار من المكثف الخارجي. لا تضع الوحدة الخارجية مباشرة على الأرض، لأنها ثقيلة ويمكن أن تتحرك على التراب أو الصخور. من الضروري تثبيت المكثف على لوح خرساني، والذي يمكنك العثور عليه في متاجر ملحقات المنزل. ضع اللوح حيث تريد تثبيت الوحدة واستخدم ميزان ماء للتأكد من أنه مستوي. ضع وسادة مطاطية على الجزء العلوي من اللوح لتقليل الاهتزاز، ثم ضع وحدة المكثف الخارجي على الجزء العلوي من الوسادة. ثبت الوحدة بالخرسانة باستخدام مسامير التثبيت. قم بإزالة غطاء المكثف. ارجع إلى مخطط الأسلاك للوحدة في دليل التعليمات وتأكد من توصيل الأسلاك كما يوضح الرسم التخطيطي. قم بإجراء أي تعديلات حسب الضرورة. اربط الكابلات بمشبك وضع الغطاء مكانه. استخدم الصواميل لتثبيت أنبوبي النحاس من الوحدة الداخلية إلى الوحدة الخارجية وفقًا لكتيب التعليمات. قم بتوصيل كابل الطاقة الذي يمر من الوحدة الداخلية إلى الوحدة الخارجية أيضًا.  أخيرًا، قم بتوصيل مصدر الطاقة بالمنفذ الكهربي. إذا لزم الأمر، يمكنك تقصير الأنابيب النحاسية للتخلص من الزوائد.
ضع الوحدة الخارجية بعيدًا عن أي مناطق مزدحمة أو ترابية أو ساخنة. ضع لوحًا خرسانيًا على الأرض. قم بتثبيت الوحدة الخارجية أعلى اللوح الخرساني. تحقق من الأسلاك الكهربائية في الوحدة الخارجية. قم بتوصيل الأنابيب والكابل بالوحدة الخارجية.
ضع الوحدة الخارجية بعيدًا عن أي مناطق مزدحمة أو ترابية أو ساخنة. ضع لوحًا خرسانيًا على الأرض. قم بتثبيت الوحدة الخارجية أعلى اللوح الخرساني. تحقق من الأسلاك الكهربائية في الوحدة الخارجية. قم بتوصيل الأنابيب والكابل بالوحدة الخارجية.