FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
Swedish: En beskrivning av det system för högspänd likström eller den likströmsanslutna kraftparksmodul som berörs av det ansökta undantaget.
Ukrainian: (b) опис системи ПСВН або приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру, для яких потрібен відступ;
Swedish: Om prioritet ges till aktivt effektbidrag ska detta tillhandahållas inom en tidsperiod från det att felet uppstått som anges av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.
Ukrainian: Якщо пріоритет надається привнесенню активної потужності, її подача повинна бути встановлена в межах часового інтервалу з моменту виникнення пошкодження, визначеного ОСП.
Swedish: Omriktarenheten eller omriktarstationen för högspänd likström visar sin förmåga att anpassa sig till vilket börvärde som helst för reaktiv effekt inom det överenskomna eller beslutade intervallet för reaktiv effekt, inom de angivna prestandamålen för de relevanta reglerprinciperna för reaktiv effekt.
Ukrainian: (ii) агрегат перетворювача ПСВН або перетворювальна підстанція ПСВН демонструє свою здатність переходити на будь-яку уставку реактивної потужності в межах погодженого або встановленого діапазону реактивної потужності і в межах визначених цільових значень відповідної схеми регулювання реактивної потужності; та
Swedish: Om bredare spänningsintervall eller längre minimitider för drift är ekonomiskt och tekniskt genomförbara får ägaren av den likströmsanslutna kraftparksmodulen inte utan skäl vägra att samtycka.
Ukrainian: Якщо ширші діапазони напруг і довші мінімальні робочі періоди часу економічно вигідні та технічно можливі, власник приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру не повинен необґрунтовано відмовляти у згоді.
Swedish: Den berörda systemansvarige ska, i samordning med den berörda systemansvarige för överföringssystemet, ange spänningstransienternas maximala omfattning, varaktighet och mätfönster.
Ukrainian: Відповідний системний оператор у координації з відповідним ОСП повинні визначити максимальну величину, тривалість і часовий інтервал вимірювання напруги при перехідних процесах.
Swedish: För slutförande av översynen av uppgifter och undersökningar ska ägaren av den likströmsanslutna kraftparksmodulen tillhandahålla följande på begäran från den berörda systemansvarige:
Ukrainian: З метою перевірки даних і аналізу власник приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру повинен надати за запитом відповідного системного оператора:
Swedish: Den berörda systemansvarige ska, i samordning med den berörda systemansvarige för överföringssystemet, beakta den långsiktiga utvecklingen av nätet när dessa intervall bestäms.
Ukrainian: Під час визначення таких діапазонів відповідний системний оператор у координації з відповідним ОСП повинні враховувати довгостроковий розвиток мережі.
Swedish: Förmågan hos omriktarenheten för högspänd likström eller omriktarstationen för högspänd likström att fungera i reglerläge för effektfaktor i enlighet med de villkor som avses i artikel 22.5 ska visas.
Ukrainian: (a) агрегат перетворювача ПСВН або перетворювальна підстанція ПСВН має продемонструвати свою здатність працювати в режимі регулювання коефіцієнта потужності відповідно до умов, зазначених у статті 22(5) ;
Swedish: om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler
Ukrainian: про встановлення мережевого кодексу щодо вимог для приєднання до мережі систем постійного струму високої напруги і приєднаних на постійному струмі модулів енергоцентрів
Swedish: Den berörda systemansvarige ska bedöma överensstämmelsen hos ett system för högspänd likström, en omriktarstation för högspänd likström och en likströmsansluten kraftparksmodul med kraven i denna förordning under systemets, stationens respektive modulens hela livstid.
Ukrainian: Відповідний системний оператор повинен оцінювати відповідність системи ПСВН, перетворювальної підстанції ПСВН або приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру вимогам цього Регламенту впродовж усього терміну експлуатації відповідної системи ПСВН, перетворювальної підстанції ПСВН або приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру.
Swedish: Intervall och steg för den reaktiva effektens börvärde är säkerställt i enlighet med artikel 21.3 d i förordning (EU) 2016/631.
Ukrainian: (i) забезпечені діапазон і крок уставки реактивної потужності відповідно до статті 21(3)(d) Регламенту (ЄС) № 2016/631;
Swedish: Ett slutligt driftsmeddelande ska ge ägaren av den likströmsanslutna kraftparksmodulen rätt att driva den likströmsanslutna kraftparksmodulen genom att använda den nätanslutning som anges av anslutningspunkten.
Ukrainian: ДПО дає право власнику приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру на експлуатацію приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру з використанням приєднання до мережі, визначеного для відповідної точки приєднання.
Swedish: Ägaren av den likströmsanslutna kraftparksmodulen ska simulera förmågan till dämpning av effektpendlingar under de villkor som avses i artikel 21.3 f i förordning (EU) 2016/631.
Ukrainian: (a) власник приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру повинен моделювати здатність до демпфірування коливань потужності в умовах, зазначених у статті 21(3)(f) Регламенту (ЄС) № 2016/631; та
Swedish: Om bredare frekvensområden eller längre minimitider för drift är ekonomiskt och tekniskt genomförbara får ägaren av den likströmsanslutna kraftparksmodulen inte utan skäl vägra att samtycka.
Ukrainian: Якщо ширші діапазони частот і довші мінімальні робочі періоди часу економічно вигідні та технічно можливі, власник приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру не повинен необгрунтовано відмовляти у згоді;
Swedish: Modeller av omriktarenheter för högspänd likström.
Ukrainian: (i) діапазон уставок коефіцієнта потужності;
Swedish: Den tekniska förmågan hos den likströmsanslutna kraftparksmodulen att tillhandahålla reaktiv effekt med positiv och negativ fasförskjutning i enlighet med artikel 40.2 ska visas.
Ukrainian: (a) має бути продемонстровано, що приєднаний на постійному струмі модуль енергоцентру має здатність до вироблення ємнісної та індуктивної реактивної потужності відповідно до статті 40(2) ;
Swedish: Den berörda systemansvarige, den berörda systemansvarige för överföringssystemet och ägaren av systemet för högspänd likström ska komma överens om varje ändring av de skyddsprinciper med tillhörande inställningar som är relevanta för systemet för högspänd likström och för nätet innan de genomförs av ägaren av systemet för högspänd likström.
Ukrainian: Будь-які зміни схем захисту або їх уставок, що необхідні для системи ПСВН та мережі, повинні координуватися та узгоджуватися між відповідним системним оператором, відповідним ОСП і власником системи ПСВН, перш ніж вони будуть впроваджені власником системи ПСВН.
Swedish: Ett förfarande för driftsmeddelande för att visa hur kraven ska genomföras av ägaren av det befintliga systemet för högspänd likström eller den befintliga likströmsanslutna kraftparksmodulen.
Ukrainian: (a) порядок оперативного повідомлення для демонстрації виконання вимог власником наявної системи ПСВН або приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру;
Swedish: En ägare av ett system för högspänd likström ska tillhandahålla en likvärdig modell av reglersystemet om en negativ växelverkan i regleringen kan uppstå med omriktarstationer för högspänd likström och andra anslutningar som är elektriskt nära varandra, om detta begärs av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet.
Ukrainian: За запитом відповідного системного оператора або відповідного ОСП власник системи ПСВН повинен надати еквівалентну модель системи керування, якщо в ході керування може виникати несприятлива взаємодія між перетворювальними підстанціями ПСВН та іншими підключеннями в безпосередній електричній близькості.
Swedish: Ett slutligt driftsmeddelande ska ge en ägare av ett system för högspänd likström rätt att driva systemet eller omriktarenheterna för högspänd likström med hjälp av anslutningspunkterna mot nätet.
Ukrainian: ДПО дає право власнику системи ПСВН на експлуатацію системи ПСВН або агрегатів перетворювачів ПСВН з використанням точок приєднання до мережі.
Swedish: Ägaren av systemet för högspänd likström ska förse den berörda systemansvarige med information om anpassnings- och återhämtningsförmågan hos systemet för högspänd likström vid störningar i växelströmssystemet.
Ukrainian: Власник системи ПСВН повинен надати інформацію відповідному системному оператору про стійкість системи ПСВН до порушень режиму роботи систем ЗС.
Swedish: Om bredare spänningsintervall eller längre minimitider för drift är ekonomiskt och tekniskt genomförbara får ägaren av systemet för högspänd likström inte utan skäl vägra att samtycka.
Ukrainian: Якщо ширші діапазони напруг і довші мінімальні робочі періоди часу економічно вигідні та технічно можливі, власник системи ПСВН не повинен необгрунтовано відмовляти у згоді.
Swedish: Den berörda systemansvarige för överföringssystemet och ägaren av systemet för högspänd likström ska komma överens om principen för detta reglersystem och tillhörande prestandaparametrar.
Ukrainian: Принцип роботи цієї системи регулювання та пов'язані робочі параметри повинні бути погоджені між відповідним ОСП і власником системи ПСВН.
Swedish: Den tekniska förmågan hos omriktarenheten för högspänd likström eller omriktarstationen för högspänd likström att tillhandahålla reaktiv effekt med positiv och negativ fasförskjutning i enlighet med artikel 20 ska visas.
Ukrainian: (a) має бути продемонстровано, що агрегат перетворювача ПСВН або перетворювальна підстанція ПСВН має здатність до вироблення ємнісної та індуктивної реактивної потужності відповідно до статті 20 ;
Swedish: När det gäller FSM-svar från likströmsanslutna kraftparksmoduler ska proven utföras i enlighet med artikel 48.4 i förordning (EU) 2016/631.
Ukrainian: Щодо реакції приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру в режимі FSM, випробування повинні проводитися відповідно до статті 48(4) Регламенту (ЄС) № 2016/631.
Swedish: Förfarandet för driftsmeddelande för anslutning av varje ny likströmsansluten kraftparksmodul ska omfatta
Ukrainian: Порядок оперативного повідомлення для приєднання кожного нового модуля енергоцентру на постійному струмі повинен передбачати:
Swedish: Förmågan hos den likströmsanslutna kraftparksmodulen att fungera i reglerläge för reaktiv effekt i enlighet med de villkor som avses i artikel 21.3 d iii i förordning (EU) 2016/631 ska visas.
Ukrainian: (a) приєднаний на постійному струмі модуль енергоцентру має продемонструвати свою здатність працювати в режимі регулювання реактивної потужності відповідно до умов, зазначених у статті 21(3)(d)(iii) Регламенту (ЄС) № 2016/631;
Swedish: När det gäller simulering av förmåga till reaktiv effekt hos bortre omriktarenheter för högspänd likström:
Ukrainian: Щодо моделювання здатності віддалених агрегатів перетворювачів ПСВН до вироблення реактивної потужності:
Swedish: Den likströmsanslutna kraftparksmodulen har visat sin förmåga att anpassa sig till vilket börvärde som helst för reaktiv effekt inom det överenskomna eller beslutade intervallet för reaktiv effekt, inom de angivna prestandamålen för de relevanta reglerprinciperna för reaktiv effekt.
Ukrainian: (ii) приєднаний на постійному струмі модуль енергоцентру продемонстрував свою здатність переходити на будь-яку уставку реактивної потужності в межах погодженого або встановленого діапазону реактивної потужності і в межах визначених цільових значень відповідної схеми регулювання реактивної потужності; та
Swedish: driftsmeddelande om spänningssättning,
Ukrainian: (a) режим регулювання напруги;
Swedish: Reglerläge för reaktiv effekt.
Ukrainian: (b) режим регулювання реактивної потужності;
Swedish: Förmågan hos omriktarenheten för högspänd likström eller omriktarstationen för högspänd likström att fungera i reglerläge för spänning under de förhållanden som anges i artikel 22.3 ska visas.
Ukrainian: (a) агрегат перетворювача ПСВН або перетворювальна підстанція ПСВН має продемонструвати свою здатність працювати в режимі регулювання напруги відповідно до умов, визначених у статті 22(3) ;
Swedish: Okänslighet för frekvenssvar
Ukrainian: Діапазон частот
Swedish: En bortre omriktarstation för högspänd likström ska uppfylla följande krav för spänningsstabilitet vid anslutningspunkterna när det gäller förmåga till reaktiv effekt:
Ukrainian: Щодо здатності до вироблення реактивної потужності, віддалена перетворювальна підстанція ПСВН повинна відповідати таким вимогам щодо стабільності напруги в точках приєднання:
Swedish: Planerade förändringar av den tekniska förmågan hos systemet för högspänd likström, omriktarstationen för högspänd likström eller den likströmsanslutna kraftparksmodulen som kan påverka dess överensstämmelse med kraven i denna förordning ska meddelas till den berörda systemansvarige av ägaren av systemet för högspänd likström eller ägaren av den likströmsanslutna kraftparksmodulen innan en sådan förändring inleds.
Ukrainian: Власник системи ПСВН або власник приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру повинен повідомити відповідному системному оператору про планові модифікації технічних можливостей системи ПСВН, перетворювальної підстанції ПСВН або приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру, які можуть вплинути на їх відповідність вимогам, передбаченим цим Регламентом, до початку відповідної модифікації.
Swedish: Dödband för frekvenssvar
Ukrainian: Діапазони частот
Swedish: Om bredare frekvensområden eller längre minimitider för drift är ekonomiskt och tekniskt genomförbara får ägaren av systemet för högspänd likström inte utan skäl vägra att samtycka.
Ukrainian: Якщо ширші діапазони частот і довші мінімальні робочі періоди часу економічно вигідні та технічно можливі, власник системи ПСВН не повинен необґрунтовано відмовляти у згоді.
Swedish: Den berörda systemansvarige, den berörda systemansvarige för överföringssystemet och ägaren av systemet för högspänd likström ska samordna och komma överens om varje ändring av principer eller parameterinställningar för de olika reglerlägena och skyddet av systemet för högspänd likström, inklusive förfarandet för detta.
Ukrainian: Будь-які зміни схем або уставок параметрів різних режимів регулювання та захисту системи ПСВН, у тому числі порядок їх внесення, повинні координуватися та узгоджуватися між відповідним системним оператором, відповідним ОСП і власником системи ПСВН.
Swedish: Förmågan hos den likströmsanslutna kraftparksmodulen att fungera i reglerläge för effektfaktor i enlighet med de villkor som avses i artikel 21.3 d iv i förordning (EU) 2016/631 ska visas.
Ukrainian: (a) приєднаний на постійному струмі модуль енергоцентру має продемонструвати свою здатність працювати в режимі регулювання коефіцієнта потужності відповідно до умов, зазначених у статті 21(3)(d)(iv) Регламенту (ЄС) № 2016/631;
Swedish: När det gäller simulering av återhämtning av aktiv effekt efter fel:
Ukrainian: Щодо моделювання післяаварійного відновлення активної потужності:
Swedish: De olösta frågor som motiverar beviljandet av ett begränsat driftsmeddelande.
Ukrainian: (a) неусунених зауважень, що зумовили надання ОДП;
Swedish: Efter en stegändring av spänningen ska omriktarstationerna för högspänd likström kunna
Ukrainian: (c) упродовж ступінчастої зміни напруги перетворювальна підстанція ПСВН має бути здатна:
Swedish: Reglerenhet för spänning och effekt.
Ukrainian: (d) регулятора напруги та потужності;
Swedish: Enable / Disable all experimental features
Ukrainian: Зона нечутливості частотної характеристики
Swedish: Tidsfristen på sex månader får förlängas med en månad om den berörda systemansvarige för överföringssystemet efterfrågar ytterligare information från den berörda systemansvarige för distributionssystemet eller den berörda systemansvarige för det slutna distributionssystemet.
Ukrainian: Цей шестимісячний строк може бути продовжений на один місяць, якщо відповідному ОСП необхідна додаткова інформація від відповідного ОСР або від відповідного ОЗСР.
Swedish: När det gäller prov av reglerbarhet av reaktiv effekt:
Ukrainian: Щодо випробування з регулювання активної потужності:
Swedish: Denna automatiska reglerenhet ska kunna sköta driften av omriktarenheterna för högspänd likström i systemet för högspänd likström på ett samordnat sätt.
Ukrainian: Автоматичний контролер має бути здатний керувати роботою агрегатів перетворювачів ПСВН системи ПСВН в узгоджений спосіб.
Swedish: Ett slutligt driftsmeddelande ska utfärdas av den berörda systemansvarige om systemet för högspänd likström uppfyller bestämmelserna i undantaget.
Ukrainian: Повідомлення про ДПО видається відповідним системним оператором, якщо система ПСВН відповідає положенням відступу.
Swedish: Kortslutningsbidrag vid fel
Ukrainian: Report an error
Swedish: Startorder.
Ukrainian: Залучення стейкхолдерів
Swedish: I fråga om frekvenssvar gäller följande:
Ukrainian: Щодо реакції на відхилення частоти:
Swedish: Den berörda systemansvarige ska ange en U-Q/Pmax-profil som får ha vilken form som helst, men vars intervall är i enlighet med tabell 11 i bilaga VII, inom vilken den likströmsanslutna kraftparksmodulen ska kunna tillhandahålla reaktiv effekt vid sin maximala kapacitet för överföring av aktiv effekt via högspänd likström.
Ukrainian: який може мати будь-яку форму в діапазонах відповідно до таблиці 11 та в межах якого приєднаний на постійному струмі модуль енергоцентру має бути здатний до вироблення реактивної потужності при максимальній пропускній здатності ПСВН за активною потужністю.
Swedish: När det gäller prov av reglerlägen för effektfaktor:
Ukrainian: Щодо випробування режиму регулювання коефіцієнта потужності:
Swedish: Tålighet hos system för högspänd likström
Ukrainian: Моделювання на відповідність систем ПСВН
Swedish: Provet ska utföras medan systemet för högspänd likström startas efter nedstängning.
Ukrainian: (b) випробування має проводиться під час автономного пуску системи ПСВН зі знеструмленого стану;
Swedish: Reglerläge för effektfaktor.
Ukrainian: (c) режим регулювання коефіцієнта потужності.
Swedish: Tillämpning på befintliga system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler
Ukrainian: Застосування до наявних систем ПСВН і приєднаних на постійному струмі модулів енергоцентрів
Swedish: Systemet för högspänd likström ska kunna tillhandahålla nätfrekvensen vid anslutningspunkten som en signal om den berörda systemansvarige för överföringssystemet kräver detta.
Ukrainian: Якщо цього вимагає відповідний ОСП, система ПСВН має бути здатна подавати сигнал про частоту мережі в точці приєднання.
Swedish: Befogenhet att bevilja undantag
Ukrainian: Автономний пуск
Swedish: När det gäller simulering av förmåga till reaktiv effekt hos likströmsanslutna kraftparksmoduler:
Ukrainian: Щодо моделювання здатності приєднаних на постійному струмі модулів енергоцентрів до вироблення реактивної потужності:
Swedish: Ägaren av systemet för högspänd likström och den berörda systemansvarige i samordning med den berörda systemansvarige för överföringssystemet ska komma överens om parametrarna och inställningarna för de huvudsakliga reglerfunktionerna i systemet för högspänd likström.
Ukrainian: Параметри та налаштування основних функцій регулювання системи ПСВН повинні бути узгоджені між власником системи ПСВН і відповідним системним оператором у координації з відповідним ОСП.
Swedish: POD-funktionen dämpar de befintliga effektpendlingarna i systemet för högspänd likström inom ett frekvensområde som anges av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.
Ukrainian: (i) функція POD гасить наявні коливання потужності системи ПСВН у межах діапазону частот, визначеного відповідним ОСП.
Swedish: När det gäller prov av förmåga till reaktiv effekt hos bortre omriktarenheter för högspänd likström:
Ukrainian: Щодо випробування приєднаних на постійному струмі модулів енергоцентрів на здатність до вироблення реактивної потужності:
Swedish: Förmåga till feltålighet
Ukrainian: Повноваження надавати відступи
Swedish: Den berörda systemansvarige ska, i samordning med den berörda systemansvarige för överföringssystemet, redogöra för tidsplanen för den utveckling som krävs för att efterutrusta den likströmsanslutna kraftparksmodulen så att den har förmåga till reaktiv effekt, genom att ange den tidpunkt då denna efterutrustning för att ge förmåga till reaktiv effekt ska äga rum.
Ukrainian: (ii) відповідний системний оператор у координації з відповідним ОСП повинні враховувати графік модернізації потужності для вироблення реактивної потужності приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру під час визначення терміну модернізації потужності для вироблення реактивної потужності.
Swedish: Figur 2: Förmåga till aktiv effekt som frekvenssvar från ett system för högspänd likström.
Ukrainian: Здатність системи ПСВН до реакції активної потужності на відхилення частоти.
Swedish: Driftstyp för respektive omriktarenhet i en omriktare för högspänd likström med flera parallella omriktarenheter.
Ukrainian: Моделювання на відповідність приєднаних на постійному струмі модулів енергоцентрів і віддалених агрегатів перетворювачів ПСВН
Swedish: Förmågan till inmatning av snabb felström under de förhållanden som anges i artikel 19 ska simuleras av ägaren av omriktarenheten för högspänd likström eller ägaren av omriktarstationen för högspänd likström.
Ukrainian: (a) власник агрегату перетворювача ПСВН або власник перетворювальної підстанції ПСВН повинен моделювати підживлення швидким КЗ струмом в умовах, визначених у статті 19 ;
Swedish: Provet ska utföras genom att instruktioner om ändrad ramphastighet skickas från den berörda systemansvarige för överföringssystemet.
Ukrainian: (b) випробування виконується шляхом надсилання відповідним ОСП команд на модифікацію швидкості лінійної зміни навантаження;
Swedish: Reglerläge för reaktiv effekt
Ukrainian: Стаття 22 Режим регулювання реактивної потужності
Swedish: Systemet för högspänd likström har visat att det fungerar stabilt under rampperioder.
Ukrainian: (ii) система ПСВН продемонструвала стабільну роботу впродовж періодів лінійної зміни навантаження.
Swedish: Intervallet för effektvärdets börvärde.
Ukrainian: Таблиця застосовується для базових значень напруги у в.о.
Swedish: Ett slutligt driftsmeddelande ska utfärdas av den berörda systemansvarige om den likströmsanslutna kraftparksmodulen uppfyller bestämmelserna i undantaget.
Ukrainian: Повідомлення про ДПО видається відповідним системним оператором, якщо приєднаний на постійному струмі модуль енергоцентру відповідає положенням відступу.
Swedish: Den berörda systemansvarige, i samordning med den berörda systemansvarige för överföringssystemet, och ägaren av den likströmsanslutna kraftparksmodulen får komma överens om bredare spänningsintervall eller längre minimitidsperioder för drift i enlighet med artikel 40.
Ukrainian: (b) ширші діапазони напруг або довші мінімальні робочі періоди часу можуть бути узгоджені між відповідним системним оператором у координації з відповідним ОСП і власником приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру відповідно до статті 40 ;
Swedish: Order om nödblockering.
Ukrainian: (i) команда аварійного блокування;
Swedish: Tillfälligt driftsmeddelande för likströmsanslutna kraftparksmoduler
Ukrainian: ДПО для приєднаних на постійному струмі модулів енергоцентрів
Swedish: Figur 6: Profil för feltålighet hos en omriktarstation för högspänd likström.
Ukrainian: Стаття 31 Здатність до демпфірування підсинхронної крутиль…
Swedish: Dödbandet ska vara justerbart i steg såsom anges av den berörda systemansvarige i samordning med den berörda systemansvarige för överföringssystemet.
Ukrainian: Зона нечутливості повинна бути ступінчасто регульованою, як визначено відповідним системним оператором у координації з відповідним ОСП;
Swedish: Anslutning av nya likströmsanslutna kraftparksmoduler
Ukrainian: Приєднання нових модулів енергоцентрів на постійному струмі
Swedish: Tabell 4: Kortaste tidsperioder under vilka ett system för högspänd likström ska kunna fungera med spänningar som avviker från referensvärdet (relativtal 1) vid anslutningspunkterna, utan att kopplas bort från nätet.
Ukrainian: Мінімальні періоди часу, протягом яких система ПСВН має бути здатна працювати за напруг, що відхиляються від опорного значення в 1 в.о.