FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
Slovak: Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1095 z 5. mája 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn profesionálnych chladených skríň na uskladnenie, šokových skríň, kondenzačných jednotiek a priemyselných chladičov ( Ú. v. EÚ L 177, 8.7.2015, s. 19
Ukrainian: (-4) Регламент Комісії (ЄС) 2015/1095 від 5 травня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф, швидкоморозильних камер, конденсаційних установок і промислових охолоджувачів (OB L 177, 08.07.2015, с.
Slovak: V prípade teplôt okolia nižších ako 5 °C sa pomer čiastočného zaťaženia vysokoteplotných priemyselných chladičov rovná 0,8;
Ukrainian: Для температури навколишнього середовища, нижчої за 5 °С, коефіцієнт часткового навантаження високотемпературних промислових охолоджувачів становить 0,8;
Slovak: využívajúce plynné alebo kvapalné palivá
Ukrainian: Які використовують газоподібне або рідке паливо
Slovak: „vysokoteplotný priemyselný chladič" je výrobok, ktorý:
Ukrainian: (10) «високотемпературний промисловий охолоджувач» означає продукт:
Slovak: „minimálny výkon" je minimálny vykurovací výkon teplovzdušného ohrievača (Pmin), vyjadrený v kW,
Ukrainian: (24) «мінімальна потужність» означає мінімальну потужність обігріву обігрівача повітря (Pmin), виражену в кВт;
Slovak: Môže obsahovať zdroj tepla využívajúci Joulov jav, skonštruovaný tak, aby slúžil len ako záložný zdroj tepla;
Ukrainian: Він може включати тепловий генератор, що використовує ефект Джоуля, призначений для використання виключно як допоміжний нагрівач;
Slovak: Hladina akustického výkonu, meraná vnútri/vonku
Ukrainian: Рівень звукової потужності, виміряний всередині приміщення/поза приміщенням
Slovak: Slaná voda
Ukrainian: Ґрунтові води
Slovak: je schopný dosiahnuť svoj menovitý chladiaci výkon pri teplote na výstupe z vnútorného výmenníka tepla 7 °C za štandardných menovitých podmienok;
Ukrainian: (c) здатний видавати номінальну холодопродуктивність за температури на виході на внутрішньому теплообміннику 7 °С за стандартних номінальних умов;
Slovak: Európska referenčná chladiaca sezóna pre vysokoteplotné priemyselné chladiče
Ukrainian: Європейський еталонний сезон виробництва холоду для високотемпературних промислових охолоджувачів
Slovak: Orientačné referenčné hodnoty na klasifikáciu výrobkov na vykurovanie vzduchu, chladiacich výrobkov a vysokoteplotných priemyselných chladičov dostupných na trhu v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ako najhospodárnejších sa uvádzajú v prílohe V.
Ukrainian: Орієнтовні еталонні параметри для класифікування повітронагрівачів, охолоджувачів і високотемпературних промислових охолоджувачів, наданих на ринку на момент набуття чинності цим Регламентом, як «найефективніших», установлені в додатку V до цього Регламенту.
Slovak: Na určenie hodnôt menovitého a deklarovaného výkonu chladenia, príkonu, chladiaceho súčiniteľa a súčiniteľa sezónnej energetickej účinnosti sa merania vykonajú za týchto podmienok:
Ukrainian: Для встановлення значень номінальної та заявленої потужності охолодження, споживаної потужності, коефіцієнта енергоефективності та сезонного коефіцієнта енергоефективності, вимірювання повинні здійснюватися за таких умов:
Slovak: Vonkajší vzduch/recyklovaný vzduch
Ukrainian: Зовнішнє повітря/рециркульоване повітря
Slovak: uplatnia sa zmeny teploty okolia počas celého roka zohľadňujúce priemerné klimatické podmienky v Európskej únii a zodpovedajúci počet hodín výskytu týchto teplôt podľa tabuľky 28,
Ukrainian: (c) коливання температури навколишнього середовища протягом року, типові для середніх кліматичних умов у Європейському Союзі, і кількість годин, протягом яких спостерігаються такі температури, повинні відповідати значенням, визначеним у таблиці 28 ;
Slovak: „režim ohrevu kľukovej skrine" je stav, kedy jednotka aktivuje vykurovacie teleso, aby sa zabránilo úniku chladiva do kompresora s cieľom obmedziť koncentráciu chladiva v oleji pri spustení kompresora,
Ukrainian: (84) «режим роботи картерного нагрівача» означає стан, за якого установка активує нагрівач для того, щоб уникнути перетікання холодоагента до компресора й обмежити концентрацію холодоагента в мастилі під час запуску компресора;
Slovak: výrobky na ohrievanie a/alebo chladenie vzduchu, ktorých primárnou funkciou je výroba alebo skladovanie materiálov podliehajúcich skaze pri špecifikovaných teplotách komerčnými, inštitucionálnymi alebo priemyselnými zariadeniami a ktorých sekundárnou funkciou je vykurovanie a/alebo chladenie priestoru a pri ktorých je energetická účinnosť funkcie vykurovania a/alebo chladenia priestoru závislá od energetickej účinnosti primárnej funkcie.
Ukrainian: (m) основною функцією повітронагрівачів та/або охолоджувачів є виробництво чи зберігання швидкопсувних матеріалів за визначених температур для цілей комерційних компаній, установ або промислових об'єктів, а обігрів та/або охолодження приміщення є вторинною функцією, для якої енергоефективність обігріву та/або охолодження приміщення залежить від енергоефективності основної функції.
Slovak: „prietok vzduchu" je prietok vzduchu v m3/h meraný na výstupe vzduchu z vnútorných a/alebo vonkajších jednotiek (v prípade potreby) pohodových chladičov, klimatizátorov alebo tepelných čerpadiel a ventilátorových konvektorov za štandardných menovitých podmienok pri chladení alebo vykurovaní, ak výrobok nemá funkciu chladenia,
Ukrainian: (4) «подача повітря» означає подачу повітря, у м-3/год, вимірювану на виході повітря внутрішніх та/або зовнішніх установок (якщо застосовно) охолоджувачів, призначених для особистого комфорту, кондиціонерів повітря чи теплових насосів і вентиляторних доводжувачів за стандартних номінальних умов для охолодження, чи обігріву, якщо продукт не має функції охолодження;
Slovak: Súčiniteľ straty účinnosti chladiča (*13)
Ukrainian: Коефіцієнт погіршення для охолоджувачів (*-1)
Slovak: Vodný okruh
Ukrainian: водяний контур
Slovak: pohodové chladiče s výstupnými teplotami chladenej vody nižšími ako + 2 °C a vysokoteplotné priemyselné chladiče s výstupnými teplotami chladenej vody nižšími ako + 2 °C alebo vyššími ako + 12 °C;
Ukrainian: (e) температура охолодженої води на виході для охолоджувачів, призначених для особистого комфорту, становить менше + 2 °С, і температура охолодженої води на виході для високотемпературних промислових охолоджувачів становить менше + 2 °С або більше + 12 °С;
Slovak: V prípade teplôt okolia nižších ako 9 °C (na vstupe vody do kondenzátora) sa pomer čiastočného zaťaženia vysokoteplotných priemyselných chladičov rovná 0,8;
Ukrainian: Для температури навколишнього середовища, нижчої за 9 °С (на вході води до конденсатора), коефіцієнт часткового навантаження високотемпературних промислових охолоджувачів становить 0,8;
Slovak: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS ( Ú. v. EÚ
Ukrainian: (-7) Директива Європейського Парламенту і Ради 2004/108/ЄС від 15 грудня 2004 року про наближення законодавств держав-членів щодо електромагнітної сумісності та скасування Директиви 89/336/ЄЕС (OB L 390, 31.12.2004, с.
Slovak: 20 °C (suchý teplomer)
Ukrainian: 20 °С (за сухим термометром)
Slovak: Emisie oxidov dusíka sa merajú ako súčet emisií oxidu dusnatého a oxidu dusičitého a vyjadrujú sa ako ekvivalenty oxidu dusičitého.
Ukrainian: (b) Викиди оксидів азоту вимірюють як суму викидів монооксиду азоту і діоксиду азоту та виражають в одиницях еквівалентів діоксиду азоту;
Slovak: zachytávanie tepla z okolitého vzduchu, ventilačného odpadového vzduchu, vodného alebo podzemného zdroja(-ov) tepla a prenos tohto tepla do teplovzdušného systému vykurovania s využitím parného kompresného cyklu alebo sorpčného cyklu;
Ukrainian: (c) вловлювання тепла з навколишнього повітря, витяжного повітря системи вентилювання, або від джерела (джерел) тепла з води або ґрунту та передавання цього тепла до системи повітряного обігріву, використовуючи парокомпресійний цикл або цикл сорбції;
Slovak: Chladiaca veža (vstup/výstup)
Ukrainian: охолоджувальна камера (на вході/на виході)
Slovak: Výkon chladenia (citeľný)
Ukrainian: Потужність охолодження (відчутна)
Slovak: „ventilátorový konvektor" je zariadenie, ktorým sa zabezpečuje nútená cirkulácia vnútorného vzduchu na jeden alebo viac účelov ako vykurovanie, chladenie, vysušovanie a filtrovanie vzduchu v interiéroch z dôvodu zabezpečenia tepelnej pohody ľudí, ktoré však nezahŕňa zdroj tepla alebo chladu, ani vonkajší výmenník tepla.
Ukrainian: (9) «вентиляторний доводжувач» означає пристрій, що забезпечує примусову циркуляцію повітря в приміщенні для однієї або декількох цілей - обігріву, охолодження, осушення та фільтрування повітря в приміщенні для температурного комфорту для людини, але який не включає ні джерело обігріву чи охолодження, ні зовнішній теплообмінник.
Slovak: ktorého vnútorný výmenník tepla (kondenzátor) uvoľňuje toto teplo do teplovzdušného systému vykurovania,
Ukrainian: (c) внутрішній теплообмінник (конденсатор) якого випускає це тепло в систему повітряного обігріву;
Slovak: vhodnosť stanovenia prísnejších požiadaviek na ekodizajn pre teplovzdušné ohrievače C2 a C4;
Ukrainian: (h) доцільності встановлення суворіших вимог до екодизайну для обігрівачів повітря С2 і С4;
Slovak: vysokoteplotné priemyselné chladiče využívajúce výlučne výparnú kondenzáciu;
Ukrainian: (j) високотемпературні промислові охолоджувачі використовують виключно технологію випарної конденсації;
Slovak: „aktívny režim" je režim zodpovedajúci počtu hodín s chladiacim alebo vykurovacím zaťažením v rámci budovy, kedy je aktivovaná funkcia chladenia alebo vykurovania jednotky.
Ukrainian: (78) «активний режим» означає режим, що відповідає годинам навантаження під час охолодження чи обігріву будівлі, і за якого активується функція установки з охолодження чи обігріву.
Slovak: Teplota vzduchu
Ukrainian: Температура повітря
Slovak: v prípade zdrojov tepla alebo chladu konštruovaných pre výrobky na ohrievanie alebo chladenie vzduchu a plášťov výrobkov na ohrievanie alebo chladenie vzduchu, ktoré majú byť vybavené takýmito zdrojmi tepla alebo chladu, ich charakteristiky, požiadavky na montáž (s cieľom zabezpečiť ich súlad s požiadavkami na ekodizajn výrobkov na ohrievanie alebo chladenie vzduchu) a podľa potreby zoznam kombinácií odporúčaných výrobcom,
Ukrainian: (9) для теплових генераторів або генераторів холоду, розроблених для повітронагрівачів та охолоджувачів і корпусів повітронагрівачів і охолоджувачів, які піддягають оснащенню такими тепловими генераторами чи генераторами холоду - їхні характеристики, вимоги до збирання для забезпечення відповідності вимогам до екодизайну для повітронагрівачів та охолоджувачів і, за доцільності, список комбінацій, рекомендованих виробником;
Slovak: „počet hodín v príslušnom štatistickom teplotnom intervale" (hj) je počet hodín za sezónne obdobie, vyjadrený v hodinách za rok, keď sa vonkajšia teplota vyskytuje v príslušnom štatistickom teplotnom intervale, ako sa uvádza v tabuľke 26, 27 a 28 v prílohe III,
Ukrainian: (12) «тривалість біну в годинах» (hj) означає кількість годин на сезон, виражену в годинах на рік, протягом яких встановлена температура зовнішнього повітря для кожного біну, як визначено в таблицях 26 , 27 і 28 додатка III;
Slovak: v prípade vysokoteplotných priemyselných chladičov so vzduchom chladenou kondenzáciou teplota okolia Tj znížená o 5 °C vydelená referenčnou teplotou okolia zníženou o 5 °C vynásobená koeficientom 0,2 a pripočítaná k 0,8.
Ukrainian: (a) для високотемпературних промислових охолоджувачів, які використовують конденсацію з повітряним охолодженням, температуру навколишнього середовища Tj мінус 5 °С, поділену на еталонну температуру навколишнього середовища мінус 5 °С, помножену на 0,2, і додану до 0,8.
Slovak: Zemný výmenník (voda alebo slaná voda)
Ukrainian: контакт з ґрунтом (води чи сольового розчину)
Slovak: „štatistický teplotný interval" (binj) je kombinácia vonkajšej teploty (Tj) a počtu hodín v príslušnom štatistickom teplotnom intervale (hj), ako sa uvádza v tabuľke 26, 27 a 28 v prílohe III,
Ukrainian: (11) «бін» (binj) означає комбінацію «температури зовнішнього повітря (Tj)» і «тривалості біну в годинах (hj), як визначено в таблицях 26 , 27 і 28 додатка III;
Slovak: Na účely meraní klimatizátorov sa vnútorná teplota okolia stanovuje na 27 °C.
Ukrainian: (a) Для цілей вимірювань для кондиціонерів повітря, температуру навколишнього середовища у приміщенні встановлюють на рівні 27 °С;
Slovak: „výstupná teplota ochladenej vody" je teplota vody na výstupe z pohodového chladiča, vyjadrená v stupňoch Celzia.
Ukrainian: (20) «температура охолодженої води на виході» означає температуру води на виході з охолоджувача, призначеного для особистого комфорту, виражену в градусах Цельсія.
Slovak: výrobkov na ohrievanie vzduchu s menovitým vykurovacím výkonom nepresahujúcim 1 MW;
Ukrainian: (a) повітронагрівачів з номінальною потужністю обігріву не більше ніж 1 МВт;
Slovak: Požiadavky na informácie pre klimatizátory voda/slaná voda-vzduch
Ukrainian: Вимоги до інформації для кондиціонерів повітря вода/сольовий розчин-повітря
Slovak: referenčné hodnoty pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania alebo chladenia priestoru výrobkov na ohrievanie vzduchu a chladiacich výrobkov a súčiniteľ sezónnej energetickej účinnosti vysokoteplotných priemyselných chladičov sú opísané v tabuľke 30.
Ukrainian: Еталонні параметри сезонної енергоефективності обігріву чи охолодження приміщень повітронагрівачів і охолоджувачів і сезонного коефіцієнта енергоефективності високотемпературних промислових охолоджувачів наведені у таблиці 30 .
Slovak: ventilátorové konvektory musia spĺňať požiadavky stanovené v bode 5 prílohy II;
Ukrainian: (iv) вентиляторні доводжувачі повинні відповідати вимогам, визначеним у пункті (5) додатка II.
Slovak: (ηs, flow) je korekcia použitá pri výpočte sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v aktívnom režime, ktorá zohľadňuje ekvivalentný prietok vzduchu vykurovacieho vzduchu a vykurovací výkon,
Ukrainian: (29) «ефективність випуску» (ηs,flow) означає поправку, яку застосовують при розрахунку сезонної енергоефективності обігріву приміщень в активному режимі, що враховує еквівалент потоку нагрітого повітря та потужність обігріву;
Slovak: Voda-voda (v prípade vykurovacích zariadení s nízkou teplotou) z chladiacej veže
Ukrainian: вода-вода (для сфер застосування з низькотемпературним обігрівом) з охолоджувальної камери
Slovak: „sezónna tepelná energetická účinnosť" (ηs, th) je vážený priemer užitočnej účinnosti pri menovitom vykurovacom výkone a užitočnej účinnosti pri minimálnom výkone vrátane zohľadnenia strát plášťa,
Ukrainian: (28) «сезонна теплова енергоефективність» (ηs,th) означає середньозважене значення корисної дії при номінальній потужності обігріву та корисної дії при мінімальній потужності, з урахуванням втрат через зовнішні перегородки;
Slovak: V prípade vzduchom chladených vysokoteplotných priemyselných chladičov je teplota na prívode vzduchu ku kondenzátoru stanovená na 35 °C, v prípade vodou chladených vysokoteplotných priemyselných chladičov je teplota vody na vstupe do kondenzátora stanovená na 30 °C s teplotou vonkajšieho vzduchu ku kondenzátoru 35 °C,
Ukrainian: Для високотемпературних промислових охолоджувачів із повітряним охолодженням температура повітря на вході до конденсатора визначена на рівні 35 °С, тоді як для високотемпературних промислових охолоджувачів із водяним охолодженням температура води на вході до конденсатора визначена на рівні 30 °С за температури зовнішнього повітря перед конденсатором 35 °С;
Slovak: Výparník
Ukrainian: Показник
Slovak: Referenčné teploty okolia pre vysokoteplotné priemyselné chladiče
Ukrainian: Еталонні температури навколишнього середовища для високотемпературних промислових охолоджувачів
Slovak: „štandardné menovité podmienky" sú prevádzkové podmienky pohodových chladičov, klimatizátorov a tepelných čerpadiel, za ktorých sa tieto výrobky skúšajú s cieľom stanoviť ich menovitý vykurovací výkon, menovitý výkon chladenia, hladinu akustického výkonu a/alebo emisie oxidov dusíka.
Ukrainian: (19) «стандартні номінальні умови» означає умови експлуатації, за яких випробовують охолоджувачі, призначені для особистого комфорту, кондиціонери повітря та теплові насоси для визначення їхньої номінальної потужності обігріву, номінальної потужності охолодження, рівня звукової потужності та/або викидів оксидів азоту.
Slovak: Tepelné čerpadlá voda/slaná voda-vzduch
Ukrainian: Теплові насоси вода/сольовий розчин-повітря
Slovak: Pre teploty okolia (na vstupe vody do kondenzátora) vyššie ako referenčná teplota okolia sa pomer čiastočného zaťaženia vysokoteplotných priemyselných chladičov rovná 1.
Ukrainian: Для температури навколишнього середовища (на вході води до конденсатора), вищої за еталонну температуру навколишнього середовища, коефіцієнт часткового навантаження високотемпературних промислових охолоджувачів становить 1.
Slovak: V prípade viaczložkových tepelných čerpadiel stanoví výrobca súlad s týmto nariadením na základe meraní a výpočtov podľa prílohy III.
Ukrainian: Для мульти-спліт систем теплових насосів виробник повинен встановити відповідність цьому Регламенту на основі вимірювань і розрахунків згідно з додатком III .
Slovak: „viaczložkový klimatizátor" je klimatizátor obsahujúci viac ako jednu vnútornú jednotku, jeden alebo viac chladiacich okruhov, jeden alebo viac kompresorov a jednu alebo viac vonkajších jednotiek, v ktorom vnútorné jednotky môžu alebo nemusia byť jednotlivo ovládané,
Ukrainian: (45) «мульти-спліт система кондиціонера повітря» означає кондиціонер повітря, що включає більш ніж один внутрішній блок, один або декілька холодильних контурів, один або декілька компресорів і один або декілька зовнішніх блоків, внутрішні блоки якого можуть або не можуть керуватися окремо;
Slovak: Pre jednotky konštruované pre režim vykurovania a chladenia sa používa prietok získaný počas skúšky za štandardných menovitých podmienok v režime chladenia.
Ukrainian: (*-1) Для установок, призначених для режимів обігрів та охолодження, використовують показник подачі, отриманий під час випробувань за стандартних номінальних умов у режимі охолодження.
Slovak: V prípade viaczložkových klimatizátorov stanoví výrobca súlad s týmto nariadením na základe meraní a výpočtov podľa prílohy III.
Ukrainian: Для мульти-спліт систем кондиціонерів повітря виробник повинен встановити відповідність цьому Регламенту на основі вимірювань і розрахунків згідно з додатком III .
Slovak: Ročná spotreba energie na chladenie QCE sa počíta ako súčet:
Ukrainian: (f) Річний обсяг споживання енергії під час охолодження QCE розраховують як суму:
Slovak: Vonkajší výmenník tepla (°C)
Ukrainian: Зовнішній теплообмінник (°С)
Slovak: „viaczložkové tepelné čerpadlo" je tepelné čerpadlo obsahujúce viac ako jednu vnútornú jednotku, jeden alebo viac chladiacich okruhov, jeden alebo viac kompresorov a jednu alebo viac vonkajších jednotiek, v ktorom vnútorné jednotky môžu alebo nemusia byť jednotlivo ovládané,
Ukrainian: (40) «мульти-спліт система теплового насоса» означає тепловий насос, що включає більш ніж один внутрішній блок, один або декілька холодильних контурів, один або декілька компресорів і один або декілька зовнішніх блоків, внутрішні блоки якого можуть або не можуть керуватися окремо;
Slovak: [pl(Tj)] je vonkajšia teplota mínus 16 °C vydelená referenčnou výpočtovou teplotou mínus 16 °C buď pre chladenie, alebo vykurovanie priestoru,
Ukrainian: (54) «коефіцієнт часткового навантаження (pl(Tj)) означає «температуру зовнішнього повітря» мінус 16 °С, поділену на «еталонну розрахункову температуру» мінус 16 °С, для охолодження або обігріву приміщень;
Slovak: SAEFC je založený na referenčnej ročnej potrebe chladenia QC a ročnej spotrebe energie na chladenie QCE.
Ukrainian: (d) SAEFC ґрунтується на еталонній річній потребі охолодження QC і річному обсязі споживання енергії під час охолодження QCE;
Slovak: č. 206/2012 zo 6. marca 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov ( Ú. v. EÚ L 72, 10.3.2012, s. 7 ).
Ukrainian: (-2) Регламент Комісії (ЄС) № 206/2012 від 6 березня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту (OB L 72, 10.03.2012, с.
Slovak: „referenčná teplota" je vonkajšia teplota pri chladení (Tdesign, c) alebo vykurovaní (Tdesign, h), ako sa opisuje v tabuľke 24 v prílohe III, pri ktorej sa pomer čiastočného zaťaženia rovná 1 a ktorá sa mení podľa danej chladiacej alebo vykurovacej sezóny, vyjadrená v stupňoch Celzia,
Ukrainian: (51) «еталонна розрахункова температура» означає «температуру зовнішнього повітря» для охолодження (Tdesign,c) чи обігріву (Tdesign,h) описано в таблиці 24 додатка III, за якої «коефіцієнт часткового навантаження» дорівнює 1 і яка варіюється залежно від визначеного сезону охолодження чи обігріву, виражену в градусах Цельсія;
Slovak: Teplota vzduchu na vstupe (°C)
Ukrainian: Температура повітря на вході (°С)
Slovak: Na účely meraní tepelných čerpadiel sa vnútorná teplota okolia stanovuje na 20 °C.
Ukrainian: (a) Для цілей вимірювань для теплових насосів, температуру навколишнього середовища у приміщенні встановлюють на рівні 20 °С;
Slovak: európsku priemernú chladiacu sezónu stanovenú v tabuľke 27,
Ukrainian: (2) Європейського середнього сезону охолодження, визначеного у таблиці 27 ;
Slovak: 65 °C pre jednotky so štyrmi potrubiami
Ukrainian: 45 °С для установок з 2 трубами 65 °С для установок з 4 трубами
Slovak: Sezónny súčiniteľ primárnej energie v režime chladenia SPERC sa vypočíta na základe súčiniteľa sezónnej účinnosti využitia plynu v režime chladenia SGUEC, sezónneho faktora pomocnej energie v režime chladenia SAEFC zohľadňujúc konverzný koeficient pre elektrickú energiu CC.
Ukrainian: (b) Середній за сезон коефіцієнт первинної енергії у режимі охолодження SPERC розраховують на основі середньої за сезон ефективності використання газу в режимі охолодження SGUEC, сезонного коефіцієнта допоміжної енергії у режимі охолодження SAEFC , з урахуванням коефіцієнта конверсії для електричної енергії CC;
Slovak: „menovitý chladiaci výkon" (P) je chladiaci výkon, ktorý je vysokoteplotný priemyselný chladič schopný dosiahnuť v prevádzke pri plnom zaťažení, a meraný pri teplote vzduchu na vstupe v prípade vzduchom chladených vysokoteplotných priemyselných chladičov 35 °C a teplote vody na vstupe 30 °C v prípade vodou chladených vysokoteplotných priemyselných chladičov, vyjadrený v kW;
Ukrainian: (11) «номінальна холодопродуктивність» (P) означає холодопродуктивність, виражену в кВт, якої здатний досягти високотемпературний промисловий охолоджувач, працюючи за повного навантаження, і виміряну при температурі повітря на вході в 35 °С для високотемпературних промислових охолоджувачів із повітряним охолодженням і при температурі води на вході в 30 °С для високотемпературних промислових охолоджувачів із водяним охолодженням;
Slovak: v prípade tepelných čerpadiel s vonkajším spaľovaním, pohodových chladičov a klimatizátorov využívajúcich plynné palivo majú najlepšie na trhu dostupné výrobky emisie pod 50 mg/kWh spotrebovaného paliva z hľadiska GCV.
Ukrainian: (c) для теплових насосів із системою зовнішнього згоряння, охолоджувачів, призначених для особистого комфорту, і кондиціонерів повітря, які використовують газоподібне паливо, найкращі доступні на ринку продукти мають рівень викидів нижчий за 50 мг/ кВт•год витрат палива як ВТЗ.
Slovak: Deklaruje sa v príslušných tabuľkách v tejto prílohe a v technickej dokumentácii, zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Ukrainian: (*-1) Повинно бути внесено до відповідних таблиць у цьому додатку та до технічної документації, округлено до двох знаків після коми.
Slovak: Prevádzkové režimy pre výpočet sezónnej energetickej účinnosti vykurovania alebo chladenia priestoru výrobkov na ohrievanie vzduchu a chladiacich výrobkov
Ukrainian: Робочі режими для розрахунку сезонної енергоефективності обігріву чи охолодження приміщень повітронагрівачів і охолоджувачів