FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
Portuguese: (*14) Para unidades de potência faseada, declaram-se dois valores separados por um traço oblíquo («/») em cada casa, na secção relativa à «potência de refrigeração» e «EER».
Ukrainian: (*-2) Для установок зі ступінчастою потужністю буде заявлено два значення, розділені скісною рискою («/») в кожній клітинці в розділі, що стосується «холодопродуктивності» та «EER»
Portuguese: Devem ser declarados os parâmetros para a estação de aquecimento média, sendo facultativa a declaração dos parâmetros para as estações de aquecimento mais quentes e mais frias.
Ukrainian: Декларують параметри для середнього сезону обігріву, параметри для теплішого чи холоднішого сезону обігріву є необов'язковими.
Portuguese: Parâmetros identificativos do(s) modelo(s) a que se refere a informação:
Ukrainian: Інформація для ідентифікації моделі (моделей), якої (яких) вона стосується:
Portuguese: Nível de potência sonora, no exterior
Ukrainian: Рівень звукової потужності, поза приміщенням
Portuguese: Apenas de aquecimento (para calcular SCOP)
Ukrainian: Тільки обігрів (для розрахунку SCOP)
Portuguese: (123) «Rácio de carga parcial dos refrigeradores de processo de alta temperatura» (PR(Tj)):
Ukrainian: «коефіцієнт часткового навантаження високотемпературних промислових охолоджувачів» (PR(Tj)) означає:
Portuguese: (33) «Consumo de energia da chama-piloto permanente» (Pign): consumo energético de um queimador destinado a acender o queimador principal e que só pode ser extinto por intervenção do utilizador; expresso em W e baseado no PCS do combustível;
Ukrainian: (33) «постійне енергоспоживання контрольного пальника» (Pign) означає енергоспоживання пальника, призначеного для запалювання основного пальника, який може бути погашений тільки за втручання користувача, виражене у Вт на основі ВТЗ палива;
Portuguese: (1) Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa à eficiência energética, que altera as Diretivas 2009/125/CE e 2010/30/UE e revoga as Diretivas 2004/8/CE e 2006/32/CE ( JO L 315 de 14.11.2012, p. 1 ).
Ukrainian: (-6) Директива Європейського Парламенту і Ради 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність, внесення змін до директив 2009/125/ЄС і 2010/30/ЄС та про скасування директив 2004/8/ЄС і 2006/32/ЄС (OB L 315 14.11.2012, с.
Portuguese: Produtos abrangidos pelo Regulamento (UE) 2015/1188 da Comissão (4) no que diz respeito aos requisitos de conceção ecológica dos aquecedores de ambiente local;
Ukrainian: (a) на продукти поширюється дія Регламенту Комісії (ЄС) 2015/1188 щодо вимог до екодизайну для локальних обігрівачів приміщень ( -1 ) ;
Portuguese: Ensaio de arrefecimento
Ukrainian: Випробування охолодження
Portuguese: (50) «Condições de projeto de referência»: combinação de «temperatura de projeto de referência», «temperatura bivalente» máxima e «temperatura-limite de funcionamento» máxima, na aceção do anexo III, quadro 24;
Ukrainian: (50) «еталонні розрахункові умови» означає комбінацію «еталонної розрахункової температури», максимальної «бівалентної температури» та максимальної «граничної робочої температури», як визначено в таблиці 24 додатка III;
Portuguese: Potência de arrefecimento declarada para carga parcial a determinadas temperaturas exteriores Tj e temperaturas interiores de 27/19 °C (bolbo seco/húmido)
Ukrainian: Заявлена потужність охолодження за часткового навантаження за певної температури зовнішнього повітря Tj і в приміщенні становить 27°/19 °С (сухий/вологий термометр)
Portuguese: (95) «Eficiência da utilização de gás em carga parcial»: eficiência da utilização de gás para arrefecimento (GUEc,bin) ou para aquecimento (GUEh,bin) à temperatura exterior Tj;
Ukrainian: (95) «ефективність використання газу за часткового завантаження» означає ефективність використання газу під час охолодження (GUEc,bin) або нагрівання (GUEh,bin) за температури зовнішнього повітря Tj;
Portuguese: Consumo de energia elétrica (*7)
Ukrainian: Споживання електричної енергії (*-1)
Portuguese: Ar exterior/ar reciclado
Ukrainian: Зовнішнє повітря/рециркульоване повітря
Portuguese: (*5) Com o débito de água determinado no ensaio «A» para as unidades que têm débito de água fixo ou débito de água variável.
Ukrainian: (*-1) З подачею води, визначеною під час випробування «A» для установок з фіксованою чи змінною подачею води.
Portuguese: que dá execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de conceção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia, no respeitante aos requisitos de conceção ecológica dos produtos de aquecimento do ar, dos produtos para sistemas de arrefecimento, dos refrigeradores de processo de alta temperatura e dos ventiloconvectores
Ukrainian: про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС про рамки для встановлення вимог до екодизайну для пов'язаних з енергоспоживанням продуктів, стосовно вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних промислових охолоджувачів та вентиляторних доводжувачів
Portuguese: Aquecedores de ar quente B1 com potência calorífica nominal inferior a 10 kW e aquecedores de ar quente C2 e C4 com potência calorífica nominal inferior a 15 kW
Ukrainian: Обігрівачі повітря гипу B1 із номінальною тепловою потужністю нижчою за 10 кВт і обігрівачі повітря типів C2 і C4 із номінальною тепловою потужністю нижчою за 15 кВт
Portuguese: incorpora ou fornece ar ou água refrigerados a um sistema de arrefecimento por ar ou por água, e
Ukrainian: (a) включає систему повітряного охолодження чи систему водяного охолодження, або постачає охолоджене повітря чи воду до неї; і
Portuguese: Temperatura bivalente máxima
Ukrainian: Максимальна бівалентна температура
Portuguese: (27) «Eficiência energética sazonal de aquecimento ambiente em modo ativo» (ηs,on): a eficiência energética térmica sazonal multiplicada pela eficiência em termos de emissões, expressa em percentagem (%);
Ukrainian: (27) «сезонна енергоефективність обігріву приміщень в активному режимі» (ηs,on) означає сезонну теплову енергоефективність, помножену на ефективність випуску, виражену в %;
Portuguese: Nível de potência sonora, medida no interior ou no exterior
Ukrainian: Рівень звукової потужності, виміряний всередині приміщення/поза приміщенням
Portuguese: Subida da temperatura da água
Ukrainian: Підвищення температури води
Portuguese: (11) «Barra de histograma» (binj): combinação de uma «temperatura exterior (Tj)» e das «horas da barra (hj)», em conformidade com o anexo III, quadros 26, 27 e 28;
Ukrainian: (11) «бін» (binj) означає комбінацію «температури зовнішнього повітря (Tj)» і «тривалості біну в годинах (hj), як визначено в таблицях 26 , 27 і 28 додатка III;
Portuguese: Os requisitos de conceção ecológica para produtos de aquecimento do ar, produtos para sistemas de arrefecimento, ventiloconvectores e refrigeradores de alta temperatura são estabelecidos no anexo II.
Ukrainian: Вимоги до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, вентиляторних доводжувачів і високотемпературних охолоджувачів установлено в додатку II .
Portuguese: Que utilizam combustíveis gasosos ou líquidos
Ukrainian: Які використовують газоподібне або рідке паливо
Portuguese: (35) «Bomba de calor»: produto de aquecimento do ar:
Ukrainian: (35) «тепловий насос» означає повітронагрівач:
Portuguese: «Produto de arrefecimento», um dispositivo que:
Ukrainian: (4) «охолоджувач» означає пристрій, який:
Portuguese: «Combustível sólido», combustível no estado sólido à temperatura ambiente interior normal.
Ukrainian: (16) «тверде паливо» означає паливо, яке перебуває у твердому стані при нормальній кімнатній температурі;
Portuguese: Para as bombas de calor equipadas com aquecedores suplementares, a medição e o cálculo da potência de aquecimento nominal, da eficiência energética sazonal de aquecimento ambiente, do nível de potência sonora e das emissões de óxidos de azoto devem ter em conta o aquecedor suplementar;
Ukrainian: (c) Для теплових насосів, оснащених додатковими обігрівачами, вимірювання та розрахунок номінальної потужності обігріву, сезонної енергоефективності обігріву приміщень, рівня звукової потужності та викидів оксидів азоту враховують додатковий обігрівач;
Portuguese: (2) Diretiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 2004, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade eletromagnética e que revoga a Diretiva 89/336/CEE ( JO L 390 de 31.12.2004, p. 24 ).
Ukrainian: (-7) Директива Європейського Парламенту і Ради 2004/108/ЄС від 15 грудня 2004 року про наближення законодавств держав-членів щодо електромагнітної сумісності та скасування Директиви 89/336/ЄЕС (OB L 390, 31.12.2004, с.
Portuguese: se acionado a motor: Emissões de óxidos de azoto:
Ukrainian: Якщо працює від двигуна: Викиди оксидів азоту
Portuguese: Saída variável (*3) (*3)
Ukrainian: Змінний вихід (*-1) (*-1)
Portuguese: Aquecedores de ar quente que utilizam combustíveis, exceto aquecedores de ar quente B1 com potência calorífica nominal inferior a 10 kW e aquecedores de ar quente C2 e C4 com potência calorífica nominal inferior a 15 kW
Ukrainian: Обігрівачі повітря, що використовують паливо, окрім обігрівачів повітря гипу B1 із номінальною тепловою потужністю нижчою за 10 кВт і обігрівачів повітря типів C2 і C4 із номінальною тепловою потужністю нижчою за 15 кВт
Portuguese: (12) «Horas da barra» (hj): número de horas por estação, expresso em horas/ano, às quais uma temperatura exterior ocorre por cada barra de histograma, em conformidade com o anexo III, quadros 26, 27 e 28;
Ukrainian: (12) «тривалість біну в годинах» (hj) означає кількість годин на сезон, виражену в годинах на рік, протягом яких встановлена температура зовнішнього повітря для кожного біну, як визначено в таблицях 26 , 27 і 28 додатка III;
Portuguese: Produtos de aquecimento do ar e/ou produtos para sistemas de arrefecimento cuja função primária é produzir ou armazenar materiais perecíveis a temperaturas especificadas, por entidades comerciais, institucionais ou industriais, e nos quais o aquecimento e/ou arrefecimento ambiente é uma função secundária e nos quais a eficiência energética da função de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente depende da eficiência energética da função principal.
Ukrainian: (m) основною функцією повітронагрівачів та/або охолоджувачів є виробництво чи зберігання швидкопсувних матеріалів за визначених температур для цілей комерційних компаній, установ або промислових об'єктів, а обігрів та/або охолодження приміщення є вторинною функцією, для якої енергоефективність обігріву та/або охолодження приміщення залежить від енергоефективності основної функції.
Portuguese: (*2) No caso das unidades destinadas ao modo aquecimento e arrefecimento, é utilizado o débito obtido durante o ensaio em condições nominais normais em modo arrefecimento.
Ukrainian: (*-1) Для установок, призначених для режимів обігрів та охолодження, використовують показник подачі, отриманий під час випробувань за стандартних номінальних умов у режимі охолодження.
Portuguese: Aquecedores de ar quente que utilizam combustíveis gasosos
Ukrainian: Обігрівачі повітря, які використовують газоподібне паливо
Portuguese: Pode incluir um gerador de calor com efeito de Joule concebido para ser utilizado apenas como aquecedor de apoio.
Ukrainian: Він може включати тепловий генератор, що використовує ефект Джоуля, призначений для використання виключно як допоміжний нагрівач;
Portuguese: Tipo de combustível: [gás/liquido/eletricidade]
Ukrainian: Тип палива: [газоподібне/рідке/електроенергія]
Portuguese: torre de refrigeração (entrada/saída)
Ukrainian: охолоджувальна камера (на вході/на виході)
Portuguese: (29) «Eficiência em termos de emissões» (ηs, fluxo): a correção aplicada no cálculo da eficiência energética sazonal de aquecimento ambiente em modo ativo, que tem em conta o fluxo de ar equivalente do ar aquecido e a capacidade de aquecimento;
Ukrainian: (29) «ефективність випуску» (ηs,flow) означає поправку, яку застосовують при розрахунку сезонної енергоефективності обігріву приміщень в активному режимі, що враховує еквівалент потоку нагрітого повітря та потужність обігріву;
Portuguese: Parâmetros à carga total e no ponto de referência A de temperatura ambiente de referência (*14)
Ukrainian: Параметри за повного навантаження та еталонної температури навколишнього середовища в номінальній точці A (*-2)
Portuguese: Modo aquecimento (para bombas de calor)
Ukrainian: Режим обігріву (для теплових насосів)
Portuguese: (31) «Consumo de eletricidade auxiliar»: perdas de eficiência energética sazonal de aquecimento ambiente devidas ao consumo de energia elétrica à potência de aquecimento nominal (elmax), à potência mínima (elmin) e em modo espera (elsb); expressas em percentagem (%);
Ukrainian: (31) «споживання електричної енергії допоміжними агрегатами» означає втрати сезонної енергоефективності обігріву приміщень внаслідок споживання електричної енергії при номінальній потужності обігріву (elmax), при мінімальній потужності (elmin) і в режимі очікування (elsb), виражені у %;
Portuguese: As autoridades competentes dos Estados-Membros devem aplicar o procedimento de verificação estabelecido no anexo IV do presente regulamento quando executarem as verificações referidas no artigo 3.o, n.o 2, da Diretiva 2009/125/CE, para efeitos de fiscalização do mercado, a fim de assegurarem o cumprimento do disposto no anexo II do presente regulamento.
Ukrainian: Компетентні органи держав-членів застосовують процедуру перевірки, визначену в додатку IV до цього Регламенту, під час здійснення перевірок у цілях ринкового нагляду, зазначених у статті 3(2) Директиви 2009/125/ЄС, для забезпечення відповідності вимогам, встановленим у додатку II до цього Регламенту.
Portuguese: (7) Regulamento (UE) 2015/1095 da Comissão, de 5 de maio de 2015, que dá execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica aplicáveis aos armários refrigerados para armazenagem de uso profissional, armários de congelação/refrigeração rápida a jato de ar, unidades de condensação e refrigeradores industriais ( JO L 177 de 8.7.2015, p. 19 ).
Ukrainian: (-4) Регламент Комісії (ЄС) 2015/1095 від 5 травня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф, швидкоморозильних камер, конденсаційних установок і промислових охолоджувачів (OB L 177, 08.07.2015, с.
Portuguese: Ao determinar o nível de potência sonora, as condições de funcionamento devem ser as condições nominais normais constantes do quadro 16 (bombas de calor ar-ar) e do quadro 19 (bombas de calor água/salmoura-ar);
Ukrainian: (b) При визначенні рівня звукової потужності, умовами експлуатації є стандартні номінальні умови, визначені в таблиці 16 (для теплових насосів повітря-повітря) і таблиці 19 (для теплових насосів вода/сольовий розчин-повітря);
Portuguese: Arrefecidos a ar, PA ≥ 400 kW
Ukrainian: З повітряним охолодженням, PA ≥ 400 кВт
Portuguese: combustão de combustíveis líquidos ou gasosos,
Ukrainian: (a) спалювання рідкого чи газоподібного палива;
Portuguese: geotérmico (água ou salmoura)
Ukrainian: контакт з ґрунтом (води чи сольового розчину)
Portuguese: No momento da entrada em vigor do presente regulamento, a melhor tecnologia disponível no mercado para produtos de aquecimento do ar e produtos de arrefecimento, em termos da eficiência energética sazonal de aquecimento ambiente, da eficiência energética sazonal de arrefecimento ambiente, do rácio de desempenho energético sazonal e das emissões de óxidos de azoto tinha a seguinte caracterização:
Ukrainian: На момент набуття чинності цим Регламентом найкращу доступну на ринку технологію для повітронагрівачів і охолоджувачів з огляду на сезонну енергоефективність обігріву приміщень, сезонну енергоефективність охолодження приміщень або сезонний коефіцієнт енергоефективності, і викиди оксидів азоту було визначено так:
Portuguese: (79) «Modo espera»: estado em que o equipamento (aquecedor de ar quente, refrigerador de ambiente, aparelho de ar condicionado ou bomba de calor) se encontra ligado à rede de energia elétrica, depende do fornecimento de energia por essa rede para funcionar conforme se pretende e executa apenas as seguintes funções, que podem prolongar-se por tempo indeterminado: função de reativação, ou função de reativação acrescida da simples indicação de que a função de reativação está ligada e/ou apresentação de informações ou indicação de estado;
Ukrainian: (79) «режим очікування» означає стан, у якому обігрівач повітря, охолоджувач, призначений для особистого комфорту, кондиціонер повітря чи тепловий насос під'єднаний до мережевого джерела живлення, залежить від подання енергії від мережевого джерела живлення для належної роботи та забезпечує роботу лише таких функцій, які може виконувати протягом невизначеного періоду часу: або функція повторної активації, або функція повторної активації та лише індикація активованої функції повторної активації, та/або відображення інформації або стану;
Portuguese: Aquecedores de ar quente C4: [sim/não]
Ukrainian: Обігрівач повітря типу C4: [так/ні]
Portuguese: (83) «Modo termóstato desligado»: estado correspondente ao período (em horas) em que não há carga de arrefecimento nem de aquecimento; a unidade tem a sua função de arrefecimento ou aquecimento ligada mas não está operacional; o ligar/desligar cíclico em modo ativo não é considerado como modo termóstato desligado;
Ukrainian: (83) «режим вимкненого термостата» означає стан, що відповідає кількості годин без навантаження під час охолодження чи обігріву, коли функцію охолодження чи обігріву увімкнено, але установка не працює; циклічність в активному режимі не вважають режимом вимкненого термостата;
Portuguese: a conveniência de estabelecer requisitos de conceção ecológica para as emissões diretas de gases com efeito de estufa causadas por fluidos refrigerantes;
Ukrainian: (a) доцільності встановлення вимог до екодизайну щодо прямих викидів парникових газів, спричинених холодоагентами;
Portuguese: (10) «Comando da temperatura»: equipamento de interface com o utilizador final para a determinação dos valores e da duração da temperatura interior pretendida e que comunica dados relevantes, como a(s) temperatura(s) efetiva(s) no interior e/ou no exterior, a uma interface do produto de aquecimento ou de arrefecimento do ar, como uma unidade central de processamento, contribuindo assim para regular a(s) temperatura(s) no interior;
Ukrainian: (10) «терморегулятор» означає обладнання, що взаємодіє з кінцевим користувачем шляхом відображення значень та часових інтервалів бажаної температури у приміщенні та виводить відповідні дані, такі як фактична температура (температури) у приміщення та/або поза ним, на інтерфейс повітронагрівача чи охолоджувачів, такий як центральний процесор, допомагаючи таким чином регулювати температуру всередині приміщенні;
Portuguese: pode incluir um sistema de aquecimento por ar que fornece ar aquecido diretamente para o espaço aquecido por meio de um dispositivo de movimentação do ar.
Ukrainian: (c) може включати систему повітряного обігріву для постачання нагріте повітря безпосередньо до опалюваного приміщення за допомогою вентиляційного пристрою.
Portuguese: (16) «Coeficiente de degradação» (Cdh para modo aquecimento e Cdc para modo arrefecimento ou modo refrigeração): medida da perda de eficiência devida à variação cíclica do produto; se não se determinar por medição, assumem-se os valores predefinidos Cd = 0,25 para um aparelho de ar condicionado ou bomba de calor e 0,9 para um refrigerador de ambiente ou refrigerador de processo de alta temperatura;
Ukrainian: (16) «коефіцієнт погіршення» ((Cdh) для режиму обігріву та (Cdc) для режиму охолодження чи виробництва холоду) означає міру втрати ефективності через циклічність продукту; якщо його не визначено шляхом вимірювання, то коефіцієнт погіршення за замовчуванням становить 0,25 для кондиціонера повітря або теплового насоса чи 0,9 для охолоджувача, призначеного для особистого комфорту, або для високотемпературного промислового охолоджувача;
Portuguese: Requisitos de informação impostos aos ventiloconvectores
Ukrainian: Вимоги до інформації для вентиляторних доводжувачів
Portuguese: (5) «Nível de potência sonora» (LWA): nível de potência sonora ponderado A, medido no interior e/ou no exterior, em condições nominais normais, expresso em dB;
Ukrainian: (5) «рівень звукової потужності» (LWA) означає зважений за шкалою A рівень звукової потужності, виміряний у приміщенні та/або поза ним за стандартних номінальних умов і виражений у дБ;
Portuguese: Para determinar os valores (nominais e declarados) da potência de arrefecimento, da potência de entrada, do rácio de eficiência energética e do rácio de desempenho energético sazonal, as medições devem ser efetuadas nas seguintes condições:
Ukrainian: Для встановлення значень номінальної та заявленої потужності охолодження, споживаної потужності, коефіцієнта енергоефективності та сезонного коефіцієнта енергоефективності, вимірювання повинні здійснюватися за таких умов:
Portuguese: No caso dos refrigeradores de processo de alta temperatura que utilizam condensação arrefecida a água: calcula-se dividindo a temperatura na entrada de água (na entrada de água para o condensador) menos 9 °C pela temperatura ambiente de referência na entrada de água para o condensador (30 °C) menos 9 °C, multiplicando esse quociente por 0,2 e somando-lhe 0,8.
Ukrainian: (b) для високотемпературних промислових охолоджувачів, які використовують конденсацію з водяним охолодженням, температуру води на вході (до конденсатора) мінус 9 °С, поділену на еталонну температуру навколишнього середовища на вході води до конденсатора (30 °С) мінус 9 °С, помножену на 0,2, і додану до 0,8.
Portuguese: Requisitos de informação impostos às bombas de calor
Ukrainian: Вимоги до інформації для теплових насосів
Portuguese: Para os modelos de produto de aquecimento do ar, de produto de arrefecimento, de refrigerador de processo de alta temperatura ou de ventiloconvector com uma potência nominal de aquecimento, arrefecimento ou refrigeração ≥ 70 kW ou que sejam produzidos em quantidade inferior a 5 por ano, se o resultado referido no ponto 2 não for alcançado, o modelo em causa e todos os outros modelos cujas informações contidas na documentação técnica tenham sido obtidas na mesma base, são considerados não conformes com o presente regulamento.
Ukrainian: (4) Для моделей повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних промислових охолоджувачів або вентиляторних доводжувачів з номінальною потужністю обігріву чи охолодження або холодопродуктивністю ≥ 70 кВт, або тих, які виробляються кількістю менше 5 одиниць на рік, якщо результату, зазначеного у пункті 2(c) , не досягнуто, модель і будь-яку іншу модель, для якої включену до технічної документації інформацію було отримано на такій самій основі, вважають такою, що не відповідає цьому Регламенту.
Portuguese: (41) «Aparelho de ar condicionado»: produto que proporciona arrefecimento ambiente e:
Ukrainian: (41) «кондиціонер повітря» означає охолоджувач, що забезпечує охолодження приміщення та:
Portuguese: Para efeitos do procedimento de avaliação da conformidade referido no artigo 8.o, n.o 2, da Diretiva 2009/125/CE, os fabricantes devem ter a possibilidade de escolher entre o controlo interno da conceção, previsto no anexo IV da mesma diretiva, ou o sistema de gestão, previsto no seu anexo V.
Ukrainian: Виробники повинні мати можливість обирати, яку процедуру використовувати як процедуру оцінювання відповідності, зазначену в статті 8(2) Директиви 2009/125/ЄС, - або процедуру внутрішнього контролю дизайну, яку визначено в додатку IV до зазначеної Директиви, або систему управління, визначену в додатку V до зазначеної Директиви.
Portuguese: Produtos fabricados por medida, em exemplar único, montados no local;
Ukrainian: (k) продукти вироблені одноразово на замовлення та зібрані у місці використання;
Portuguese: Produtos de aquecimento do ar com capacidade nominal não superior a 1 MW;
Ukrainian: (a) повітронагрівачів з номінальною потужністю обігріву не більше ніж 1 МВт;