FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
Portuguese: a conveniência de estabelecer requisitos de conceção ecológica para as emissões de ruído dos produtos de aquecimento do ar, dos produtos para sistemas de arrefecimento, dos refrigeradores de processo de alta temperatura e dos ventiloconvectores;
Ukrainian: (d) доцільності встановлення вимог до екодизайну щодо шумового випромінювання повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних промислових охолоджувачів і вентиляторних доводжувачів;
Portuguese: (*6) A declarar nos correspondentes quadros do presente anexo e na documentação técnica, arredondado a duas casas decimais.
Ukrainian: (*-1) Повинно бути внесено до відповідних таблиць у цьому додатку та до технічної документації, округлено до двох знаків після коми.
Portuguese: Requisitos de informação impostos aos aquecedores de ar quente
Ukrainian: Вимоги до інформації для обігрівачів повітря
Portuguese: Permutador térmico interior da bomba de calor: [selecionar: ar/água/salmoura]
Ukrainian: Внутрішній теплообмінник теплового насоса: [обрати який: повітря/вода/сольовий розчин]
Portuguese: (97) «Potência de arrefecimento efetiva» (QEc): potência de arrefecimento medida, corrigida em função do calor proveniente do dispositivo (bombas ou ventiladores) que é responsável pela circulação do meio de transmissão de calor através do permutador térmico interior; expressa em kW;
Ukrainian: (97) «ефективна потужність охолодження» (QEc) означає виміряну потужність охолодження, скориговану на тепло від пристрою (насоса (насосів) або вентилятора (вентиляторів)), що відповідає за циркуляцію теплоносія через внутрішній теплообмінник, виражену в кВт;
Portuguese: (72) «Carga de aquecimento de projeto» (Pdesign,h): carga de aquecimento aplicada a uma bomba de calor à temperatura de projeto de referência, em que a carga de aquecimento de projeto (Pdesign,h) é igual à carga parcial de aquecimento com uma temperatura exterior (Tj) igual à temperatura de projeto de referência para aquecimento (Tdesign,h); expressa em kW;
Ukrainian: (72) «розрахункове навантаження під час обігріву» (Pdesign,h) означає навантаження під час обігріву, що застосовується до теплового насоса за еталонної розрахункової температури, де розрахункове навантаження під час обігріву (Pdesign,h) дорівнює частковому навантаженню під час обігріву за температури зовнішнього повітря (Tj), що дорівнює еталонній розрахунковій температурі під час обігріву (Tdesign,h), виражене в кВт;
Portuguese: Bombas de calor água/salmoura-ar:
Ukrainian: Теплові насоси вода/сольовий розчин-повітря
Portuguese: (26) «Eficiência útil à potência mínima» (ηpl): quociente, expresso em percentagem (%), entre a potência mínima e a potência total de entrada para alcançar esta potência de aquecimento, em que a potência total de entrada se baseia no PCS do combustível;
Ukrainian: (26) «корисна дія при мінімальній потужності» (ηpl) означає співвідношення між мінімальною потужністю та загальною споживаною потужністю для досягнення такої потужності обігріву, виражене у %, при чому загальна споживана потужність ґрунтується на ВТЗ палива;
Portuguese: Outros parâmetros
Ukrainian: Інші показники
Portuguese: Temperaturas ambiente de referência para refrigeradores de processo de alta temperatura
Ukrainian: Еталонні температури навколишнього середовища для високотемпературних промислових охолоджувачів
Portuguese: Potência de arrefecimento (latente)
Ukrainian: Потужність охолодження (прихована)
Portuguese: (21) «Aquecedor de ar quente B1»: um aquecedor de ar quente que utiliza combustíveis gasosos/líquidos especificamente concebido para ser ligado a uma conduta de tiragem natural que evacue os resíduos da combustão para o exterior do compartimento onde está instalado o aquecedor, e que retira o ar de combustão diretamente do compartimento.
Ukrainian: (21) «обігрівач повітря типу B1» означає обігрівач повітря, який використовує газоподібне або рідке паливо, спеціально призначений для під'єднання до природного каналу тяги, що виводить продукти згоряння за межі приміщення, де розташований обігрівач повітря типу В1,та направляє повітря згоряння прямо з приміщення; обігрівач повітря типу В1 реалізовують лише як обігрівач повітря типу В1;
Portuguese: Rácio de desempenho energético sazonal de segundo nível dos refrigeradores de processo de alta temperatura
Ukrainian: Другий рівень сезонного коефіцієнта енергоефективності високотемпературних промислових охолоджувачів
Portuguese: Aparelhos de ar condicionado elétricos ar-ar
Ukrainian: Електричний кондиціонер повітря повітря-повітря
Portuguese: (47) «Refrigerador de ambiente ar-água»: refrigerador de ambiente com um gerador de frio que utiliza um ciclo de compressão de vapor acionado por um motor elétrico ou por um motor de combustão interna e em que o permutador térmico exterior (condensador) permite a transferência de calor para o ar, incluindo transferência de calor baseada na evaporação, para esse ar, de água adicionada, na condição de o dispositivo poder também funcionar sem recurso a água adicional e apenas com ar;
Ukrainian: (47) «охолоджувач повітря-вода, призначений для особистого комфорту» означає охолоджувач, призначений для особистого комфорту, який має генератор холоду, що використовує парокомпресійний цикл, який працює від електромотора чи двигуна внутрішнього згоряння, що дозволяє зовнішньому теплообміннику (конденсатору) передавати тепло повітрю, включно з передачею тепла, що ґрунтується на випаровуванні в це повітря води, що подається ззовні, за умови, що пристрій також може функціонувати без використання додаткової води, використовуючи тільки повітря;
Portuguese: (58) «Rácio de eficiência energética sazonal» (SEER): rácio de eficiência energética total do aparelho de ar condicionado ou refrigerador de ambiente, representativo da estação de arrefecimento, calculado como quociente entre a «procura anual de arrefecimento de referência» e o «consumo anual de energia para arrefecimento»;
Ukrainian: (58) «середній за сезон коефіцієнт енергоефективності» (SEER) означає загальний коефіцієнт енергоефективності кондиціонера повітря чи охолоджувача, призначеного для особистого комфорту, типовий для сезону охолодження, розрахований як «еталонна річна потреба охолодження», поділена на «річний обсяг споживання енергії під час охолодження»;
Portuguese: Estação de refrigeração europeia de referência para refrigeradores de processo de alta temperatura
Ukrainian: Європейський еталонний сезон виробництва холоду для високотемпературних промислових охолоджувачів
Portuguese: Permutador térmico interior do aparelho de ar condicionado: [predefinido: ar]
Ukrainian: Внутрішній теплообмінник кондиціонера повітря: [типовий: повітря]
Portuguese: (69) «Rácio de eficiência energética específico da barra» (EERbin(Tj)): rácio de eficiência energética específico para cada barra de histograma j com a temperatura exterior (Tj) numa estação, derivado da carga parcial, da potência declarada e do rácio de eficiência energética declarado (EERd(Tj)) e calculado para outras barras por inter/extrapolação, corrigido, quando necessário, pelo coeficiente de degradação aplicável;
Ukrainian: (69) «коефіцієнт енергоефективності для певного біну» (EERbin(Tj)) означає коефіцієнт енергоефективності, встановлений для кожного бінуj з температурою зовнішнього повітря) за сезон, який визначається за величиною часткового навантаження, заявленої потужності та заявленого коефіцієнта енергоефективності (EERd(Tj)) і розраховується для інших бінів шляхом інтер/ екстраполяції, за необхідності коригується застосовним коефіцієнтом погіршення;
Portuguese: Eficiência energética sazonal de aquecimento ambiente das bombas de calor elétricas:
Ukrainian: Сезонна енергоефективність обігріву приміщень електричних теплових насосів:
Portuguese: (*9) Se Cdc não for determinado por medição, o coeficiente de degradação predefinido dos refrigeradores é de 0,9.
Ukrainian: (*-1) Якщо Сіс не визначено шляхом вимірювання, то коефіцієнт погіршення для охолоджувачів за замовчуванням становить 0,9.
Portuguese: (66) «Rácio de eficiência energética sazonal em modo ativo» (SEERon): rácio de eficiência energética média da unidade em modo ativo para a função de arrefecimento, obtido a partir do rácio da carga parcial e dos rácio de eficiência energética específicos da barra de histograma (EERbin(Tj)) e ponderado em função das horas da barra durante as quais ocorre a situação da barra;
Ukrainian: (66) «середній за сезон коефіцієнт енергоефективності в активному режимі» (SEERon) означає середній коефіцієнт енергоефективності установки в активному режимі для функції охолодження, що складається з величини часткового навантаження та коефіцієнта енергоефективності для певного біну (EERbin(Tj)) і зважений за тривалістю бінів в годинах за настання умови біну;
Portuguese: (91) «Horas de funcionamento em modo espera» (HSB): número anual de horas [h/a] durante as quais a unidade é considerada em modo espera e cujo valor depende da estação e da função designadas;
Ukrainian: (91) «робочі години в режимі очікування» (HSB) означає річну кількість годин [год/рік], протягом яких вважається, що установка перебуває в режимі очікування; це значення залежить від визначеного сезону та функцій;
Portuguese: A Comissão deve examinar o presente regulamento em relação aos produtos de aquecimento do ar, aos produtos para sistemas de arrefecimento e aos refrigeradores de processo de alta temperatura, em função do progresso tecnológico.
Ukrainian: Комісія здійснює перегляд цього Регламенту з огляду на технологічний прогрес, досягнутий у виробництві повітронагрівачів, охолоджувачів та високотемпературних промислових охолоджувачів.
Portuguese: os refrigeradores de processo de alta temperatura devem cumprir os requisitos estabelecidos no ponto 3, alínea a), e no ponto 5 do anexo II,
Ukrainian: (iii) високотемпературні промислові охолоджувачі повинні відповідати вимогам, визначеним у пункті (3)(a) і пункті (5) додатка II;
Portuguese: No ensaio de um gerador de frio concebido para um produto de arrefecimento e de uma caixa destinada a ser equipada com um desses geradores de frio, devem ser utilizados uma caixa ou um gerador de frio adequados.
Ukrainian: (e) Випробування генератора холоду, розробленого для охолоджувача, або корпуса, який піддягає оснащенню таким генератором, здійснюють з відповідним корпусом або генератором відповідно.
Portuguese: Temperaturas da água na entrada/na saída da aplicação de ventiloconvector (°C)
Ukrainian: Температура води на вході/на виході для застосування вентиляторного цоводжувача (°С)
Portuguese: Refrigeradores água/salmoura-água com potência de arrefecimento nominal ≥ 1 500 kW, acionados por motor elétrico
Ukrainian: Охолоджувачі вода/сольовий розчин-вода з номінальною потужністю охолодження ≥ 1 500 кВт, якщо вони працюють від електромотора
Portuguese: No caso dos refrigeradores de processo de alta temperatura, os parâmetros referidos no quadro 15 do presente anexo, medidos e calculados em conformidade com o anexo III;
Ukrainian: (7) для високотемпературних промислових охолоджувачів - інформацію, визначену в таблиці 15 цього додатка, виміряну та розраховану згідно з додатком III ;
Portuguese: Requisitos de informação impostos aos aparelhos de ar condicionado ar-ar
Ukrainian: Вимоги до інформації для кондиціонерів повітря повітря-повітря
Portuguese: Aparelhos de ar condicionado ar-ar, acionados por motor elétrico, com exceção dos aparelhos de ar condicionado integrados
Ukrainian: Кондиціонери повітря повітря-повітря, які працюють від електромотора, окрім дахових кондиціонерів повітря
Portuguese: (73) «Carga de arrefecimento de projeto» (Pdesign,c): carga de arrefecimento aplicada a um refrigerador de ambiente ou aparelho de ar condicionado nas condições de projeto de referência, em que a carga de arrefecimento de projeto (Pdesign,c) é igual à potência de arrefecimento declarada a uma temperatura exterior (Tj) igual à temperatura de projeto de referência para arrefecimento (Tdesign,c); expressa em kW;
Ukrainian: (73) «розрахункове навантаження під час охолодження» (Pdesign,c) означає навантаження під час охолодження, що застосовується до охолоджувача, призначеного для особистого комфорту, або кондиціонера повітря за еталонних розрахункових умов, де розрахункове навантаження під час охолодження (Pdesign,c) дорівнює заявленій потужності охолодження за температури зовнішнього повітря (Tj), що дорівнює еталонній розрахунковій температурі під час охолодження (Tdesign,c), виражене в кВт
Portuguese: (39) «Bomba de calor de ciclo de sorção»: bomba de calor com um gerador de calor que utiliza um ciclo de sorção baseado na combustão externa de combustíveis e/ou no fornecimento de calor;
Ukrainian: (39) «тепловий насос циклу сорбції» означає тепловий насос, який має тепловий генератор, що використовує цикл сорбції, що спирається на зовнішнє згоряння палива та/або постачання тепла;
Portuguese: Bombas de calor
Ukrainian: Теплові насоси
Portuguese: se acionado a motor:
Ukrainian: Insert code:
Portuguese: Permutador térmico exterior do refrigerador: [selecionar: ar ou água/salmoura]
Ukrainian: Зовнішній теплообмінник охолоджувача: [обрати який: повітря чи вода/сольовий розчин]
Portuguese: Modo termóstato desligado
Ukrainian: Одиниця вимірювання
Portuguese: Eficiência útil à potência de aquecimento nominal (*7)
Ukrainian: Корисна дія при номінальній потужності обігріву (*-1)
Portuguese: cujo permutador de calor exterior (condensador) liberta esse calor para o ar ambiente, para a água ou para o solo.
Ukrainian: (c) зовнішній теплообмінник (конденсатор) якого випускає це тепло у теплопоглинач (теплопоглиначі) такі як навколишнє повітря, вода чи ґрунт;
Portuguese: (62) «Consumo anual de energia para arrefecimento» (QCE): consumo de energia necessário para satisfazer a «procura anual de arrefecimento de referência», calculado como quociente entre a «procura anual de arrefecimento de referência» e o «rácio de eficiência energética sazonal em modo ativo» (SEERon) e o consumo de eletricidade da unidade em modo termóstato desligado, modo espera, modo desligado e modo funcionamento da resistência (aquecedor) do cárter durante a estação de arrefecimento; expresso em kWh;
Ukrainian: (62) «річний обсяг споживання енергії під час охолодження» (QCE) означає обсяг споживання енергії, що необхідний для задоволення «еталонної річної потреби охолодження» і розраховується як «еталонна річна потреба охолодження», поділена на «середній за сезон коефіцієнт енергоефективності в активному режимі» (SEERon), і обсяг споживання електроенергії установкою за умови вимкненого термостату, в режимі очікування, режимі «вимкнено» та режимі роботи картерного нагрівача протягом сезону охолодження, виражений у кВт•год;
Portuguese: Temperaturas na entrada/na saída da aplicação geotérmica (água ou salmoura) (°C)
Ukrainian: Температура на вході/на виході для застосування контакту з ґрунтом (води чи сольового розчину) (°С)
Portuguese: (68) «Coeficiente de desempenho específico da barra» (COPbin(Tj)): coeficiente de desempenho da bomba de calor para cada barra de histograma j com a temperatura exterior (Tj) numa estação, derivado da carga parcial, da potência declarada e do coeficiente de desempenho declarado (COPd(Tj)) e calculado para outras barras por inter/extrapolação, corrigido, quando necessário, pelo coeficiente de degradação aplicável;
Ukrainian: (68) «коефіцієнт корисної дії для певного біну» (COPbin(Tj)) означає коефіцієнт корисної дії теплового насоса, визначений для кожного бінуj з температурою зовнішнього повітря (Tj) протягом сезону, який визначається за величиною часткового навантаження, заявленої потужності та заявленого коефіцієнта корисної дії (COPd(Tj) і розраховується для інших бінів шляхом інтер/екстраполяції, за необхідності коригується застосовним коефіцієнтом погіршення;
Portuguese: (86) «Consumo de energia em modo termóstato desligado» (PTO): consumo de energia da unidade quando se encontra em modo termóstato desligado; expresso em kW;
Ukrainian: (86) «енергоспоживання в режимі вимкненого термостата» (PTO) означає споживання енергії установкою під час перебування в режимі вимкненого термостата, виражене у кВт;
Portuguese: Quando a informação diga respeito a aparelhos de ar condicionado multibloco, o resultado do ensaio e os dados de desempenho podem ser obtidos com base no desempenho da unidade exterior, com uma combinação de unidade(s) interior(es) recomendada pelo fabricante ou importador.
Ukrainian: Якщо інформація стосується мульти-спліт систем кондиціонерів повітря, результати випробувань і експлуатаційні характеристики можуть бути отримані на основі характеристик зовнішнього блоку, комбіновано з внутрішнім блоком (блоками) за рекомендаціями виробника чи імпортера.
Portuguese: (67) «Coeficiente de desempenho sazonal em modo ativo» (SCOPon): coeficiente de desempenho médio da bomba de calor em modo ativo para a estação de aquecimento, obtido a partir da carga parcial, da potência elétrica de apoio para aquecimento (quando exigível) e dos coeficientes de desempenho específicos da barra de histograma (COPbin(Tj)) e ponderado em função das horas durante as quais ocorre a situação da barra;
Ukrainian: (67) «середній за сезон коефіцієнт корисної дії в активному режимі» (SCOPon) означає середній коефіцієнт корисної дії теплового насоса в активному режимі для сезону обігріву, що складається з величини часткового навантаження, потужності резервного електричного обігріву (якщо це необхідно) та коефіцієнта корисної дії для певного біну (COPbin(Tj)) і зважений за тривалістю бінів в годинах за настання умов біну;
Portuguese: O quadro 30 indica os parâmetros de referência para a eficiência energética sazonal de aquecimento ou arrefecimento ambiente ou os produtos de aquecimento do ar e os produtos de arrefecimento e o rácio de desempenho energético sazonal a ser cumprido pelos refrigeradores de processo de alta temperatura.
Ukrainian: Еталонні параметри сезонної енергоефективності обігріву чи охолодження приміщень повітронагрівачів і охолоджувачів і сезонного коефіцієнта енергоефективності високотемпературних промислових охолоджувачів наведені у таблиці 30 .
Portuguese: Os valores declarados cumprirem os requisitos estabelecidos no anexo II e se os valores fornecidos, e os valores utilizados para determinar esses valores para efeitos de conformidade do modelo, não forem mais favoráveis para o fabricante ou importador do que os valores constantes da documentação técnica, incluindo relatórios de ensaio; e
Ukrainian: (b) заявлені значення відповідають будь-яким вимогам, установленим у цьому Регламенті, а також будь-яка необхідна інформація про продукт, яку опублікував виробник або імпортер, не містить значень, які вигідніші для виробника або імпортера, ніж заявлені значення; і
Portuguese: A eficiência energética sazonal de arrefecimento ambiente de refrigeradores de ambiente e de aparelhos de ar condicionado quando acionados por motores elétricos:
Ukrainian: Сезонна енергоефективність охолодження приміщень охолоджувачів, призначених для особистого комфорту, і кондиціонерів повітря, які працюють від електромотора:
Portuguese: (46) «Aparelho de ar condicionado de ciclo de sorção»: aparelho de ar condicionado com um gerador de frio que utiliza um ciclo de sorção baseado na combustão externa de combustíveis e/ou no fornecimento de calor;
Ukrainian: (46) «кондиціонер повітря циклу сорбції» означає кондиціонер повітря, який має генератор холоду, що використовує цикл сорбції, який спирається на зовнішнє згоряння палива та/або постачання тепла;
Portuguese: O valor SAEFh deve basear-se na procura anual de aquecimento de referência QH e no consumo anual de energia para aquecimento de referência QHE;
Ukrainian: (d) SAEFh ґрунтується на еталонній річній потребі обігріву QH та еталонному річному обсягу споживання енергії під час обігріву QHE;
Portuguese: Temperatura exterior (bolbo seco)
Ukrainian: Температура зовнішнього повітря (за сухим термометром)
Portuguese: Quando a informação diga respeito a bombas de calor multibloco, o resultado do ensaio e os dados de desempenho podem ser obtidos com base no desempenho da unidade exterior, com uma combinação de unidade(s) interior(es) recomendada pelo fabricante ou importador.
Ukrainian: Якщо інформація стосується мульти-спліт систем теплових насосів, результати випробувань і експлуатаційні характеристики можуть бути отримані на основі характеристик зовнішнього блоку, комбіновано з внутрішнім блоком (блоками) за рекомендаціями виробника чи імпортера.
Portuguese: a conveniência de estabelecer requisitos de conceção ecológica para os refrigeradores de processo de alta temperatura que utilizam a condensação por evaporação e para os refrigeradores de processo de alta temperatura que utilizam a tecnologia de refrigeração por absorção;
Ukrainian: (b) доцільності встановлення вимог до екодизайну для високотемпературних промислових охолоджувачів, що використовують технологію випарної конденсації чи абсорбції;
Portuguese: Temperaturas na entrada/na saída (°C)
Ukrainian: Температура на вході/ виході (°С)
Portuguese: Definições relativas ao método de cálculo para aparelhos de ar condicionado, refrigeradores de ambiente e bombas de calor que utilizam combustíveis
Ukrainian: Терміни та означення, що стосуються методів розрахунку для кондиціонерів повітря, охолоджувачів, призначених для особистого комфорту, і теплових насосів, які використовують паливо
Portuguese: Bombas de calor elétricas ar-ar
Ukrainian: Електричний тепловий насос повітря-повітря
Portuguese: Para bombas de calor ar-ar: Débito de ar, medido no exterior
Ukrainian: Для теплових насосів повітря- повітря: номінальна подача повітря, виміряна поза приміщенням
Portuguese: (121) «Carga de refrigeração»: valor que se obtém multiplicando a potência de refrigeração nominal pelo rácio da carga parcial dos refrigeradores de processo de alta temperatura; expressa em kW (duas casas decimais);
Ukrainian: (121) «навантаження під час виробництва холоду» означає номінальну холодопродуктивність, помножену на коефіцієнт часткового навантаження високотемпературних промислових охолоджувачів, виражену в кВт і округлену до двох знаків після коми;
Portuguese: A eficiência energética sazonal de arrefecimento ambiente de refrigeradores de ambiente e de aparelhos de ar condicionado equipados com motor de combustão interna:
Ukrainian: Сезонна енергоефективність охолодження приміщень охолоджувачів, призначених для особистого комфорту, і кондиціонерів повітря, які використовують двигун внутрішнього згоряння:
Portuguese: (108) «Potência calorífica medida de entrada para aquecimento» (Qgmh): consumo de combustível medido, em condições de carga parcial, na aceção do anexo III, quadro 21; expressa em kW;
Ukrainian: (108) «виміряне споживання тепла для обігріву» (Qgmh) означає виміряні витрати палива за умов часткового навантаження, як визначено у таблиці 21 додатка III, виражене у кВт;
Portuguese: (99) «Potência calorífica medida de entrada para arrefecimento» (Qgmc): consumo de combustível medido, em condições de carga parcial, na aceção do anexo III, quadro 21; expressa em kW;
Ukrainian: (99) «виміряне споживання тепла для охолодження» (Qgmc) означає виміряні витрати палива за умов часткового навантаження, як визначено у таблиці 21 додатка III, виражене у кВт;
Portuguese: (101) «Procura anual de arrefecimento de referência» (QC): procura anual de arrefecimento, calculada como produto da carga de arrefecimento de projeto (Pdesign,c) pelas horas equivalentes em modo ativo para arrefecimento (HCE);
Ukrainian: (101) «еталонна річна потреба охолодження» (QC) означає річну потребу охолодження, яку розраховують як добуток розрахункового навантаження під час охолодження (Pdesign,c) та еквівалентної тривалості охолодження в активному режимі (HCE);
Portuguese: (14) «Temperatura exterior» (Tj): temperatura do ar do bolbo seco no exterior, expressa em graus Celsius; a humidade relativa pode ser indicada pela correspondente temperatura do bolbo húmido;
Ukrainian: (14) «температура зовнішнього повітря» (Tj) означає температуру зовнішнього повітря, виміряну за допомогою сухого термометра та виражену в градусах Цельсія; відносну вологість може бути зазначено за температурою, виміряною вологим термометром;