FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
Portuguese: as condições de projeto de referência, constantes do quadro 24,
Ukrainian: (1) еталонні розрахункові умови, визначені у таблиці 24 ;
Portuguese: (75) «Rácio de eficiência energética declarado» (EERd(Tj)): rácio de eficiência energética a um número limitado de barras de histograma especificadas (j) com temperatura exterior (Tj);
Ukrainian: (75) «заявлений коефіцієнт енергоефективності» (EERd(Tj) означає коефіцієнт енергоефективності з обмеженою кількістю встановлених бінів (j) за температури зовнішнього повітря (Tj);
Portuguese: Mede-se o efeito da degradação da eficiência energética em consequência do ligar/desligar cíclico, dependendo do tipo de regulação da potência do refrigerador de processo de alta temperatura, ou, em alternativa, utiliza-se um valor predefinido.
Ukrainian: (d) вплив погіршення енергоефективності, спричиненого циклічністю, що залежить від типу контролю потужності високотемпературного промислового охолоджувача, повинен бути виміряний, або використовується типове значення.
Portuguese: Condições nominais normais para bombas de calor e aparelhos de ar condicionado água/salmoura-ar
Ukrainian: Стандартні номінальні умови для теплових насосів і кондиціонерів повітря вода/сольовий розчин-повітря
Portuguese: (105) «Rácio de energia primária sazonal em modo aquecimento» (SPERh): rácio de eficiência energética total das bombas de calor que utilizam combustíveis, representativo da estação de aquecimento;
Ukrainian: (105) «середній за сезон коефіцієнт первинної енергії у режимі обігріву» (SPERh) означає загальний коефіцієнт енергоефективності теплового насоса, який використовує паливо, типовий для сезону обігріву;
Portuguese: Para as medições das bombas de calor, a temperatura ambiente interior deve ser regulada para 20 °C;
Ukrainian: (a) Для цілей вимірювань для теплових насосів, температуру навколишнього середовища у приміщенні встановлюють на рівні 20 °С;
Portuguese: Refrigeradores de processo de alta temperatura
Ukrainian: Високотемпературні промислові охолоджувачі
Portuguese: (103) «Fator de energia auxiliar em modo arrefecimento em carga parcial» (AEFc,bin)): eficiência energética auxiliar quando do arrefecimento à temperatura exterior (Tj);
Ukrainian: (103) «коефіцієнт допоміжної енергії в режимі охолодження за часткового завантаження» (AEFc,bin) означає енергоефективність допоміжних пристроїв при охолодженні за температури зовнішнього повітря (Tj);
Portuguese: Para bombas de calor de combustão externa, os refrigeradores de ambiente e os aparelhos de ar condicionado que utilizam combustíveis gasosos, os melhores produtos disponíveis no mercado com emissões abaixo de 50 mg/kWh de consumo de combustível em termos de PCS.
Ukrainian: (c) для теплових насосів із системою зовнішнього згоряння, охолоджувачів, призначених для особистого комфорту, і кондиціонерів повітря, які використовують газоподібне паливо, найкращі доступні на ринку продукти мають рівень викидів нижчий за 50 мг/ кВт•год витрат палива як ВТЗ.
Portuguese: «Ventiloconvector», um dispositivo que produz circulação forçada de ar interior, a fim de gerar, isolada ou cumulativamente, aquecimento, arrefecimento, desumidificação e filtragem do ar interior, para conforto térmico humano, mas que não inclui a fonte de aquecimento ou arrefecimento nem permutador térmico lateral exterior.
Ukrainian: (9) «вентиляторний доводжувач» означає пристрій, що забезпечує примусову циркуляцію повітря в приміщенні для однієї або декількох цілей - обігріву, охолодження, осушення та фільтрування повітря в приміщенні для температурного комфорту для людини, але який не включає ні джерело обігріву чи охолодження, ні зовнішній теплообмінник.
Portuguese: (115) «Emissões de NOx de bombas de calor, refrigeradores de ambiente e aparelhos de ar condicionado com motor de combustão interna»: soma das emissões de monóxido de azoto e de dióxido de azoto provenientes de bombas de calor, refrigeradores de ambiente e aparelhos de ar condicionado equipados com motor de combustão interna, medidas em condições nominais normais, utilizando equivalente de rpm do motor; expressa em mg de dióxido de azoto por kWh de consumo de combustível em termos de PCS;
Ukrainian: (115) «викиди NOх теплових насосів, охолоджувачів, призначених для особистого комфорту, і кондиціонерів повітря з двигуном внутрішнього згоряння» означає суму викидів монооксиду азоту та діоксиду азоту теплових насосів, охолоджувачів, призначених для особистого комфорту, і кондиціонерів повітря з двигуном внутрішнього згоряння, виміряну за стандартних номінальних умов, з використанням еквівалента об/хв двигуна, виражену в мг діоксиду азоту на кВт год витрат палива як ВТЗ;
Portuguese: equipado com um gerador de calor que utiliza um ciclo de compressão de vapor ou um ciclo de sorção;
Ukrainian: (b) який має тепловий генератор, що використовує парокомпресійний цикл або цикл сорбції;
Portuguese: Coeficiente de degradação para refrigeradores (*9)
Ukrainian: Коефіцієнт погіршення для охолоджувачів (*-1)
Portuguese: (20) «Aquecedor de ar quente que utiliza eletricidade»: aquecedor de ar quente que utiliza um gerador de calor baseado no efeito de Joule em aquecimento por resistência elétrica;
Ukrainian: (20) «обігрівач повітря, який використовує електроенергію» означає обігрівач повітря, що використовує тепловий генератор, який використовує ефект Джоуля при нагріванні опором;
Portuguese: (4) Regulamento (UE) 2015/1188 da Comissão, de 28 de abril de 2015, que dá execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica para os aquecedores de ambiente local ( JO L 193 de 21.7.2015, p. 76 ).
Ukrainian: (-1) Регламент Комісії (ЄС) 2015/1188 від 28 квітня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для локальних обігрівачів приміщень (OB L 193, 21.07.2015, с.
Portuguese: (51) «Temperatura de projeto de referência»: temperatura exterior para arrefecimento (Tdesign,c) ou para aquecimento (Tdesign,h), na aceção do anexo III, quadro 24, à qual o «rácio de carga parcial» é igual a 1 e que varia em função da estação de arrefecimento ou aquecimento; expressa em graus Celsius;
Ukrainian: (51) «еталонна розрахункова температура» означає «температуру зовнішнього повітря» для охолодження (Tdesign,c) чи обігріву (Tdesign,h) описано в таблиці 24 додатка III, за якої «коефіцієнт часткового навантаження» дорівнює 1 і яка варіюється залежно від визначеного сезону охолодження чи обігріву, виражену в градусах Цельсія;
Portuguese: que pode estar equipado com um aquecedor suplementar,
Ukrainian: (d) який може бути оснащений додатковим обігрівачем;
Portuguese: «Condições nominais normais», as condições de funcionamento dos refrigeradores de ambiente, dos sistemas de ar condicionado e das bombas de calor sob as quais estes produtos são ensaiados para determinar a sua capacidade de aquecimento nominal, a sua capacidade de arrefecimento nominal, o seu nível nominal de potência sonora e/ou as emissões de óxidos de azoto.
Ukrainian: (19) «стандартні номінальні умови» означає умови експлуатації, за яких випробовують охолоджувачі, призначені для особистого комфорту, кондиціонери повітря та теплові насоси для визначення їхньої номінальної потужності обігріву, номінальної потужності охолодження, рівня звукової потужності та/або викидів оксидів азоту.
Portuguese: (104) «Potência elétrica de entrada em modo arrefecimento» (PEc): potência elétrica efetiva de entrada para arrefecimento, expressa em kW;
Ukrainian: (104) «споживана електрична потужність у режимі охолодження» (PEc) означає споживану електричну потужність ефективного охолодження, у кВт;
Portuguese: (96) «Eficiência da utilização de gás à potência declarada»: eficiência da utilização de gás para arrefecimento (GUEcDC) ou para aquecimento (GUEhDC) nas condições de potência declarada definidas no anexo III, quadro 21, e corrigidas em atenção a um eventual comportamento cíclico da unidade, no caso de a potência de arrefecimento efetiva (QEc) exceder a carga de arrefecimento (Pc(Tj)) ou a potência de aquecimento efetiva (QEh) exceder a carga de aquecimento (Ph(Tj));
Ukrainian: (96) «ефективність використання газу за заявленої потужності» означає ефективність використання газу при охолодженні (GUEcDC) або обігріві (GUEhDC) за умов заявленої потужності, як визначено у таблиці 21 додатка III, що коригується з огляду на можливу циклічну роботу установки, якщо ефективна потужність охолодження (QEc) перевищує навантаження під час охолодження (Pc(Tj)), або ефективна потужність обігріву (QEh) перевищує навантаження під час обігріву (Ph(Tj));
Portuguese: incorpora ou fornece calor a um sistema de aquecimento por ar,
Ukrainian: (a) включає систему повітряного обігріву чи постачає до неї тепло;
Portuguese: Emissões de óxidos de azoto (se aplicável)
Ukrainian: Викиди оксидів азоту (якщо застосовно)
Portuguese: (52) «Temperatura bivalente» (Tbiv): temperatura exterior (Tj) declarada pelo fabricante, à qual a capacidade de aquecimento declarada é igual à carga parcial de aquecimento e abaixo da qual a capacidade de aquecimento declarada tem de ser complementada com potência elétrica de apoio para aquecimento a fim de satisfazer a carga parcial de aquecimento; expressa em graus Celsius;
Ukrainian: (52) «бівалентна температура» (Tbiv) означає температуру зовнішнього повітря (Tj), заявлену виробником, за якої заявлена потужність обігріву дорівнює частковому навантаженню під час обігріву та нижче за якої заявлена потужність обігріву повинна бути доповнена потужністю допоміжного електричного нагрівача, щоб досягти відповідності неповному навантаженню під час обігріву, та яку виражено у градусах Цельсія;
Portuguese: (2) «Poder calorífico superior» (PCS): quantidade total de calor libertada por uma quantidade unitária de combustível quando da sua combustão completa com o oxigénio e quando os produtos da combustão regressam à temperatura ambiente; esta quantidade inclui o calor de condensação do vapor de água eventualmente presente no combustível e do vapor de água formado pela combustão do hidrogénio eventualmente presente no combustível;
Ukrainian: (2) «вища теплотворна здатність» (ВТЗ) означає загальну кількість тепла, виділеного одиничною величиною палива при повному згорянні з киснем та після охолодження продуктів згоряння до температури навколишнього середовища; ця кількість охоплює конденсаційне тепло будь-якої водної пари, що міститься в паливі, та водної пари, утвореної при згорянні водню, що міститься в паливі;
Portuguese: 45 °C para unidades de 2 condutas
Ukrainian: 45 °С для установок з 2 трубами 65 °С для установок з 4 трубами
Portuguese: No caso dos refrigeradores de processo de alta temperatura que utilizam condensação arrefecida a água: temperatura da água à entrada do condensador, expressa em graus Celsius;
Ukrainian: (b) для високотемпературних промислових охолоджувачів, які використовують конденсацію з водяним охолодженням, - температуру води на вході до конденсатора, виражену в градусах Цельсія;
Portuguese: (76) «Potência elétrica de apoio para aquecimento» (elbu(Tj)): potência de aquecimento de um aquecedor complementar (real ou suposto), com COP = 1, que complementa a potência de aquecimento declarada (Ph(Tj)) a fim de satisfazer a carga parcial de aquecimento (Ph(Tj)) no caso de (Ph(Tj)) ser inferior a Ph(Tj), para a temperatura exterior (Tj); expressa em kWh;
Ukrainian: (76) «потужність обігріву резервного електричного нагрівача» (elbu(Tj)) означає потужність обігріву наявного або допустимого додаткового обігрівача з коефіцієнтом корисної дії COP 1, що доповнює заявлену потужність обігріву (Pdh(Tj)) для відповідності частковому навантаженню під час обігріву (Ph(Tj)), якщо Pdh(Tj) є меншим ніж Ph(Tj) для температури зовнішнього повітря (Tj), виражену в кВт;
Portuguese: A eficiência energética sazonal de aquecimento ambiente ηs,h é calculada como eficiência energética sazonal de aquecimento ambiente em modo ativo ηs,on, que inclui a tomada em conta da eficiência energética térmica sazonal ηs,th, do fator de perda do invólucro Fenv e da eficiência em termos de emissões ηs,flow, corrigida por contributos que têm em conta o comando da potência calorífica, o consumo de eletricidade auxiliar, as perdas de combustão para a atmosfera e o consumo de energia do queimador de ignição Pign (se aplicável).
Ukrainian: (a) Сезонну енергоефективність обігріву приміщень ηs,h розраховують як сезонну енергоефективність обігріву приміщень в активному режимі ηs,on , що включає врахування сезонної теплової енергоефективності ηs,th, коефіцієнта втрат через зовнішні перегородки Fenv і ефективності випуску ηs,flow , яку коригують за допомогою значень, пов'язаних з регулюванням теплової віддачі, споживанням електричної енергії допоміжними агрегатами, втрат димоходу та енергоспоживанням пальника запалювання Ping (якщо застосовно).
Portuguese: Modos de funcionamento para o cálculo da eficiência energética sazonal de aquecimento ou arrefecimento ambiente dos produtos de aquecimento do ar e dos produtos de arrefecimento
Ukrainian: Робочі режими для розрахунку сезонної енергоефективності обігріву чи охолодження приміщень повітронагрівачів і охолоджувачів
Portuguese: Requisitos de informação impostos aos refrigeradores de processo de alta temperatura
Ukrainian: Вимоги до інформації для високотемпературних промислових охолоджувачів
Portuguese: A temperatura de saída do líquido no permutador térmico interior deve ser de 7 °C (temperatura do bolbo seco);
Ukrainian: (b) температура рідини на виході на внутрішньому теплообміннику повинна становити 7 °С за сухим термометром;
Portuguese: Arrefecidos a ar, 200 kW ≤ PA < 400 kW
Ukrainian: З повітряним охолодженням, 200 кВт ≤ PA < 400 кВт
Portuguese: Aquecedores de ar quente
Ukrainian: Обігрівачі повітря
Portuguese: (113) «Fator de energia auxiliar à potência declarada»: fator de energia auxiliar para arrefecimento (AEFc,dc) ou para aquecimento (AEFh,dc) nas condições de carga parcial definidas no anexo III, quadro 21, e corrigidas em atenção a um eventual comportamento cíclico da unidade, no caso de a potência de arrefecimento efetiva (QEc) exceder a carga de arrefecimento (Pc(Tj)) ou a potência de aquecimento efetiva (QEh) exceder a carga de aquecimento (Ph(Tj));
Ukrainian: (113) «коефіцієнт допоміжної енергії при заявленій потужності» означає коефіцієнт допоміжної енергії при охолодженні (AEFc,dc) або обігріві (AEFh,dc) за умов часткового навантаження, як визначено у таблиці 21 додатка III, що коригується з огляду на можливу циклічну роботу установки, якщо ефективна потужність охолодження (QEc) перевищує навантаження під час охолодження (Pc(Tj)), або ефективна потужність обігріву (QEh) перевищує навантаження під час обігріву (Ph(Tj));
Portuguese: efeito de Joule nos elementos de aquecimento de um sistema de aquecimento por resistência elétrica,
Ukrainian: (b) ефекту Джоуля, що відбувається у нагрівальних елементах системи обігріву за допомогою електричного опору;
Portuguese: (19) «Aquecedor de ar quente que utiliza combustíveis gasosos/líquidos»: aquecedor de ar quente que utiliza um gerador de calor baseado na combustão de combustíveis gasosos ou líquidos;
Ukrainian: (19) «обігрівач повітря, який використовує газоподібне або рідке паливо» означає обігрівач повітря, що використовує тепловий генератор, який використовує спалювання газоподібного чи рідкого палива;
Portuguese: «Gerador de frio», a parte de um produto para sistema de arrefecimento que gera uma diferença de temperatura capaz de extrair calor da fonte térmica ou do espaço interior a arrefecer e de transferir esse calor para um dissipador térmico, como o ar ambiente, a água ou o solo, utilizando um ciclo de compressão de vapor ou um ciclo de sorção.
Ukrainian: (7) «генератор холоду» означає частину охолоджувача, що створює різницю температури, яка дає змогу відбирати тепло з джерела тепла задля охолодження внутрішніх приміщень та його передачу до теплопоглинача, такого як навколишнє повітря, вода чи ґрунт, використовуючи парокомпресійний цикл або цикл сорбції;
Portuguese: Ar-água (para aplicações a temperatura baixa)
Ukrainian: повітря-вода (для низькотемпературних сфер застосування)
Portuguese: Água no solo
Ukrainian: Ґрунтові води
Portuguese: está equipado com um gerador de frio que utiliza um ciclo de compressão de vapor ou um ciclo de sorção;
Ukrainian: (b) який має генератор холоду, що використовує парокомпресійний цикл або цикл сорбції;
Portuguese: (17) «Emissões de óxido de azoto»: soma das emissões de monóxido de azoto e dióxido de azoto provenientes dos produtos de aquecimento do ar ou dos produtos de arrefecimento que utilizam combustíveis líquidos ou gasosos, expressa em dióxido de azoto, quando o produto funciona à potência de aquecimento nominal; expressa em mg/kWh em termos de PCS.
Ukrainian: (17) «викиди оксидів азоту» означає суму викидів монооксиду азоту і діоксиду азоту повітронагрівачами чи охолоджувачами, які використовують газоподібне або рідке паливо, і виражається як обсяг діоксиду азоту, встановлений при функціонуванні на номінальні потужності обігріву, у мг/кВт•год ВТЗ.
Portuguese: (65) «Horas equivalentes em modo ativo para aquecimento» (HHE): número anual assumido de horas em que um aquecedor de ar com bomba de calor deve fornecer a carga de aquecimento de projeto, a fim de satisfazer a procura anual de aquecimento de referência; expresso em horas;
Ukrainian: (65) «еквівалентна тривалість обігріву в активному режимі» (HHE) означає передбачену річну кількість годин, протягом яких теплонасосний обігрівач повітря повинен забезпечувати розрахункове навантаження під час обігріву для задоволення еталонної річної потреби обігріву, виражену в годинах;
Portuguese: (93) «Rácio de energia primária sazonal em modo arrefecimento» (SPERc): rácio de eficiência energética total dos aparelhos de ar condicionado ou refrigeradores de ambiente que utilizam combustíveis, representativo da estação de arrefecimento;
Ukrainian: (93) «середній за сезон коефіцієнт первинної енергії у режимі охолодження» (SPERc) означає загальний коефіцієнт енергоефективності кондиціонера повітря чи охолоджувача, призначеного для особистого комфорту, який використовує паливо, типовий для сезону охолодження;
Portuguese: captação de calor do ar ambiente, exaustão de ar, água ou fonte(s) térmica(s) no solo e transferência desse calor para o sistema de aquecimento por ar, utilizando um ciclo de compressão de vapor ou um ciclo de sorção.
Ukrainian: (c) вловлювання тепла з навколишнього повітря, витяжного повітря системи вентилювання, або від джерела (джерел) тепла з води або ґрунту та передавання цього тепла до системи повітряного обігріву, використовуючи парокомпресійний цикл або цикл сорбції;
Portuguese: x,x/x,x
Ukrainian: х,х/х,х
Portuguese: No caso dos refrigeradores de processo de alta temperatura que utilizam condensação arrefecida a ar: temperatura do ar do bolbo seco, expressa em graus Celsius;
Ukrainian: (a) для високотемпературних промислових охолоджувачів, які використовують конденсацію з повітряним охолодженням, - температуру повітря за сухим термометром, виражену в градусах Цельсія;
Portuguese: (55) «Estação»: conjunto de condições ambientes, designado como estação de aquecimento ou estação de arrefecimento, que caracteriza, por cada barra de histograma, a combinação de temperaturas exteriores e as horas da barra relativamente a essa estação;
Ukrainian: (55) «сезон» означає низку умов навколишнього середовища, що визначені як сезон обігріву чи сезон охолодження та описують комбінацію температур зовнішнього повітря на бін та тривалість біну в годинах стосовно такого сезону;
Portuguese: (44) «Aparelho de ar condicionado integrado»: aparelho de ar condicionado ar-ar acionado por um compressor elétrico, cujos evaporador, compressor e condensador estão integrados numa só unidade;
Ukrainian: (44) «даховий кондиціонер повітря» означає кондиціонер повітря повітря-повітря, який працює від електричного компресора, випарник, компресор і конденсатор якого об'єднані в одному корпусі;
Portuguese: Um gerador de frio destinado a um produto para sistema de arrefecimento e a caixa de um produto para sistema de arrefecimento destinada a ser equipada com um tal gerador de frio são, em conjunto, considerados como um produto para sistema de arrefecimento.
Ukrainian: Генератор холоду, призначений для використання в охолоджувачі, і корпус охолоджувача, призначений для оснащення таким генератором холоду, разом вважають охолоджувачем;
Portuguese: Coeficiente de desempenho declarado ou eficiência da utilização de gás/fator de energia auxiliar para carga parcial a determinadas temperaturas exteriores Tj
Ukrainian: Заявлений коефіцієнт корисної дії чи ефективність використання газу/коефіцієнт допоміжної енергії для часткового навантаження за певної температури зовнішнього повітря Tj
Portuguese: (119) «Rácio de desempenho energético sazonal» (SEPR): rácio de eficiência de um refrigerador de processo de alta temperatura em condições nominais normais, representativo das variações da carga e da temperatura ambiente ao longo do ano e calculado como quociente entre a procura anual de refrigeração e o consumo anual de eletricidade;
Ukrainian: (119) «сезонний коефіцієнт енергоефективності» (SEPR) означає коефіцієнт енергоефективності високотемпературного промислового охолоджувача за стандартних номінальних умов, типовий для коливань навантаження та температури навколишнього середовища протягом року, виміряний як співвідношення між річною потребою виробництва холоду та річним обсягом споживання електроенергії;
Portuguese: Refrigerador com permutador térmico interior: [predefinido: água]
Ukrainian: Внутрішній теплообмінник охолоджувача: [типовий: вода]
Portuguese: (38) «Bomba de calor integrada»: bomba de calor ar-ar acionada por um compressor elétrico, cujos evaporador, compressor e condensador estão integrados numa só unidade;
Ukrainian: (38) «даховий тепловий насос» означає тепловий насос повітря-повітря, який працює від електричного компресора, випарник, компресор і конденсатор якого об'єднані в одному корпусі;
Portuguese: Bombas de calor ar-ar, acionadas por motor elétrico, com exceção das bombas de calor integradas
Ukrainian: Теплові насоси повітря-повітря, які працюють від електромотора, окрім дахових теплових насосів
Portuguese: Potência de arrefecimento (razoável)
Ukrainian: Потужність охолодження (відчутна)
Portuguese: Limite máximo de emissões de óxidos de azoto de segundo nível, expresso em mg/kWh de consumo de combustível em termos de PCS
Ukrainian: Другий рівень максимальних викидів оксидів азоту, виражених у мг/кВттод витрати палива як ВТЗ
Portuguese: (128) «Procura de refrigeração declarada»: carga de refrigeração em condições de barra especificadas, calculada como produto da potência de refrigeração nominal pelo correspondente rácio de carga parcial dos refrigeradores de processo de alta temperatura;
Ukrainian: (128) «заявлена потреба виробництва холоду» означає навантаження під час виробництва холоду за визначених умов біну і розраховується як номінальна холодопродуктивність, помножена на відповідний коефіцієнт часткового навантаження високотемпературних промислових охолоджувачів;
Portuguese: (64) «Horas equivalentes em modo ativo para arrefecimento» (HCE): número anual assumido de horas em que a unidade deve fornecer a «carga de arrefecimento de projeto» (Pdesign,c), a fim de satisfazer a «procura anual de arrefecimento de referência»; expresso em horas;
Ukrainian: (64) «еквівалентна тривалість охолодження в активному режимі» (HHE) означає передбачену річну кількість годин, протягом яких установка повинна забезпечувати «розрахункове навантаження під час охолодження» (Pdesign,c) для задоволення «еталонної річної потреби охолодження», виражену в годинах;