FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
Hungarian: Az érintett rendszerüzemeltetőnek az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve meg kell vizsgálnia a hálózat hosszú távú fejlesztését e tartományok meghatározásakor, valamint azon képesség biztosításának az erőműparkokat terhelő potenciális költségeit, amely magas feszültségeken meddőteljesítmény termelést, alacsony feszültségeken meddőteljesítmény-nyelést biztosít.
Ukrainian: Відповідний системний оператор у координації з відповідним ОСП повинен враховувати довгостроковий розвиток мережі, визначаючи такі діапазони, а також потенційні витрати модулів енергоцентрів на забезпечення здатності до вироблення реактивної потужності за високих напруг і споживання реактивної потужності за низьких напруг.
Hungarian: a vizsgálatot manuális és automatikus utasítások érintett átvitelirendszer-üzemeltető általi küldésével kell elvégezni;
Ukrainian: (b) випробування виконується шляхом ручного й автоматичного надсилання команд відповідним ОСП;
Hungarian: (7) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető tranziensszinteket határozhat meg az egyes nagyfeszültségű egyenáramú rendszerekhez kapcsolódó események, vagy a közösen érintett nagyfeszültségű egyenáramú rendszerekhez együttesen kapcsolódó események tekintetében.
Ukrainian: Відповідний ОСП може визначити перехідні рівні характеристик, пов'язані з подіями для окремої системи ПСВН або всіх систем ПСВН, на які впливають такі події.
Hungarian: (5) Az érintett rendszerüzemeltető köteles a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer vagy egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosa részére a kért szimulációk elvégzéséhez szükséges mértékig műszaki adatokat és a hálózat szimulációs modelljét biztosítani a VI. cím 3. fejezete szerint.
Ukrainian: Відповідний системний оператор повинен надати власнику системи ПСВН або власнику приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру технічні дані та імітаційну модель мережі в обсязі, необхідному для виконання запитуваних моделювань відповідно до глави 3 розділу VI.
Hungarian: a nagyfeszültségű egyenáramú rendszernek bizonyítania kell azon műszaki képességét, hogy a hatásos teljesítmény folyamatos modulálásával hozzá tud járulni a frekvenciaszabályozáshoz a rendszer frekvenciájának jelentősebb növekedése esetén, és ellenőriznie kell a rendeletek szerinti statikus paramétereket, például a statizmust és a holtsávot, illetve az olyan dinamikus paramétereket, mint a frekvenciaugrás-válasz;
Ukrainian: (a) система ПСВН має продемонструвати технічну здатність безперервно модулювати активну потужність, щоб сприяти регулюванню частоти у випадку будь-якого значного збільшення частоти в системі, і мають бути перевірені усталені параметри регулювання, такі як статизм і зона нечутливості, а також динамічні параметри, включно з реакцією на ступінчасту зміну частоти;
Hungarian: (3) A nagyfeszültségű egyenáramú rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy az U-Q/Pmax-profilon belül bármely munkapontra lépjen az érintett rendszerüzemeltető által az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve meghatározott időn belül.
Ukrainian: Система ПСВН має бути здатна до переміщення в будь-яку робочу точку в межах свого графіка U-Q/Pmax у відповідних часових рамках, визначених відповідним системним оператором у координації з відповідним ОСП.
Hungarian: (3) Minden egyes érintett rendszerüzemeltető a hálózat csatlakozási pontnál megfigyelhető viselkedését leíró hálózati egyenértékű modellt bocsát a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer tulajdonosának rendelkezésére, lehetővé téve a nagyfeszültségű egyenáramú rendszerek tulajdonosainak, hogy legalább, de nem kizárólag a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer élettartama során fennálló felharmonikus komponensekre és dinamikus stabilitásra tekintettel alakítsák ki rendszerüket.
Ukrainian: Кожний відповідний системний оператор повинен надати власнику системи ПСВН еквіваленти мережі, що описують поведінку мережі в точці приєднання, щоб дати змогу власникам систем ПСВН спроектувати їхні системи з огляду принаймні, серед іншого, на гармоніки та динамічну стабільність упродовж усього строку експлуатації системи ПСВН.
Hungarian: Az érintett rendszerüzemeltető jogosult megtagadni az egyenáram-csatlakozású erőműpark üzemeltetését, ha tulajdonosának eltérésre vonatkozó kérését elutasították, mindaddig, amíg az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosa és az érintett rendszerüzemeltető el nem hárítja a nem-megfelelőséget, és az érintett rendszerüzemeltető az egyenáram-csatlakozású erőműparkot megfelelőnek nem találja.
Ukrainian: Відповідний системний оператор має право відмовити в експлуатації приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру, якщо запит його власника про надання відступу був відхилений, доки власник приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру і відповідний системний оператор не усунуть невідповідність і відповідний системний оператор не вважатиме, що приєднаний на постійному струмі модуль енергоцентру відповідає вимогам цього Регламенту.
Hungarian: az érintett átvitelirendszer-üzemeltető, a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer tulajdonosa vagy az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosa - illetve azok leendő tulajdonosa - mennyiségileg meghatározza a belső villamosenergia-piac, a határokon keresztül történő kereskedelem és a megújuló energiák integrálásának előnyeit, figyelembe véve legalább az alábbiakat:
Ukrainian: (c) відповідний ОСП, відповідний системний оператор, власник або потенційний власник системи ПСВН чи приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру повинні кількісно оцінити вигоди для внутрішнього ринку електричної енергії, транскордонної торгівлі та інтеграції відновлюваних джерел енергії, у тому числі, зокрема:
Hungarian: a távoli oldali nagyfeszültségű egyenáramú átalakító egység tulajdonosának vagy a távoli oldali nagyfeszültségű egyenáramú átalakító állomás tulajdonosának szimulálnia kell a kapacitív és induktív meddőteljesítmény-kapacitási képességet a 48. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően; valamint
Ukrainian: (a) власник віддаленого агрегату перетворювача ПСВН або власник віддаленої перетворювальної підстанції ПСВН повинен моделювати здатність до вироблення ємнісної та індуктивної реактивної потужності в умовах, зазначених у статті 48(2) ; та
Hungarian: a frekvenciaugrás eredményeként a nagyfeszültségű egyenáramú rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a hatásos teljesítményt az 1. ábrában meghatározott frekvenciafüggő hatásosteljesítmény-válaszadáshoz igazítsa olyan módon, hogy a válaszadás:
Ukrainian: (d) при ступінчастій зміні частоти система ПСВН має бути здатна до налаштування активної потужності для реакції активної потужності на відхилення частоти, визначеної на рисунку 1, таким чином, щоб ця реакція:
Hungarian: A nagyfeszültségű egyenáramú rendszer tulajdonosának és az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosának felelőssége
Ukrainian: Відповідальність власника системи ПСВН і власника приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру
Hungarian: a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer tulajdonosának szimulálnia kell a zárlati áthidalást a 25. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelően; valamint
Ukrainian: (a) власник системи ПСВН повинен моделювати здатність проходити КЗ без відключення від мережі в умовах, визначених у статті 25 ; та
Hungarian: (4) Amennyiben nem-megfelelőség állapítható meg a tartós üzemeltetéshez való hozzájárulás megadásával kapcsolatban, az érintett rendszerüzemeltetőnek küldött kérés alapján a 79. és 80. cikknek megfelelően eltérés engedélyezhető.
Ukrainian: У разі виявлення невідповідності у процесі надання ДПО може бути наданий відступ за запитом до відповідного системного оператора згідно зі статтями 79 і 80 .
Hungarian: Sorrend megállapítása a hatásos vagy meddőteljesítmény betáplálás tekintetében
Ukrainian: Пріоритетність привнесення активної або реактивної потужностей
Hungarian: (2) A nagyfeszültségű egyenáramú rendszer tulajdonosa biztosítja, hogy bármely többterminálos vagy beágyazott nagyfeszültségű egyenáramú rendszer részét képező nagyfeszültségű egyenáramú átalakító állomás kikapcsolása vagy leválasztása a csatlakozási pontnál ne járjon az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által meghatározott határértéket túllépő tranziensekkel.
Ukrainian: Власник системи ПСВН повинен забезпечити, щоб відключення або від'єднання перетворювальної підстанції ПСВН як частини будь-якої розгалуженої або вбудованої системи ПСВН, не призводили до перехідних процесів у точці приєднання, що виходять за межі, визначені відповідним ОСП.
Hungarian: 8. „minimális nagyfeszültségű egyenáramú hatásosteljesítmény-átviteli kapacitás" (Pmin): az a legkisebb hatásos teljesítmény, amelyet a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer folyamatosan képes biztosítani a nagyfeszültségű egyenáramú csatlakozási pontokon a hálózati csatlakozási szerződésben meghatározottak vagy az érintett rendszerüzemeltető és a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer tulajdonosa közötti megegyezés szerint;
Ukrainian: (8) «мінімальна пропускна здатність ПСВН за активною потужністю» (Pmin) означає мінімальну безперервну активну потужність, якою система ПСВН може обмінюватися з мережею в кожній точці приєднання, як вказано в договорі приєднання або як погоджено між відповідним системним оператором і власником системи ПСВН;
Hungarian: (2) Ha az (1) bekezdés szerinti megállapodás nem hozható létre, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető vagy adott esetben az érintett nagyfeszültségű egyenáramú rendszer tulajdonosa minden lehetséges eszközt igénybe vesz az e rendelet követelményeinek való megfeleléshez.
Ukrainian: Якщо угоду, вказану в параграфі 1, неможливо виконати, відповідний ОСП або, залежно від випадку, власник відповідної системи ПСВН повинен використовувати всі можливі засоби, щоб виконати вимоги цього Регламенту.
Hungarian: Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető meghatározza azokat a rendszerállapotokban bekövetkező változásokat, amelyeknél a nagyfeszültségű egyenáramú rendszereknek megbízhatóan tovább kell működniük.
Ukrainian: Відповідний ОСП повинен визначити зміни в режимах системи, у випадку яких системи ПСВН повинні підтримувати стабільну роботу.
Hungarian: a zárlat utáni legkisebb zárlati teljesítmény az egyes csatlakozási pontoknál, MVA-ban kifejezve.
Ukrainian: (c) післяаварійну мінімальну потужність КЗ у кожній точці приєднання, виражену в МВА.
Hungarian: a hatásosteljesítmény-áramlás iránya; valamint
Ukrainian: (iii) напрямок перетоку активної потужності; та
Hungarian: Amennyiben a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer tulajdonosa vagy az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosa, illetve azok leendő tulajdonosa nem küldi meg a kért információkat a határidőn belül, az eltérés iránti kérelem visszavontnak tekintendő.
Ukrainian: Якщо власник або потенційний власник системи ПСВН чи приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру не надасть запитану інформацію протягом указаного строку, запит про надання відступу вважається відкликаним.
Hungarian: (1) A nagyfeszültségű egyenáramú rendszert olyan eszközzel kell ellátni, amely lehetővé teszi a zárlati események regisztrálását és a dinamikus rendszerviselkedés megfigyelését az alábbi paraméterek tekintetében, a rendszer minden egyes nagyfeszültségű egyenáramú átalakító állomása vonatkozásában:
Ukrainian: Система ПСВН повинна бути обладнана засобами реєстрації аварійних порушень і моніторингу динамічної поведінки системи для кожної з її перетворювальних підстанцій ПСВН за такими параметрами:
Hungarian: Rendellenes üzemi körülmények esetén a rendszer működése különösen a villamosenergia-termelő berendezéseknek a feszültség és a névleges frekvencia egységnyi (1 pu) referenciaértékétől való eltérésére adott válaszától függ.
Ukrainian: Зокрема, функціонування системи в нештатних умовах експлуатації залежить від реакції систем ПСВН і приєднаних на постійному струмі модулів енергоцентрів на відхилення значень напруги та номінальної частоти від опорного значення в 1 відносну одиницю (в.о.).
Hungarian: (5) Amennyiben egy eltérés iránti kérelem elosztórendszerre kapcsolt nagyfeszültségű egyenáramú rendszerre vagy egyenáram-csatlakozású erőműparkra vonatkozik, beleértve a zárt elosztórendszert is, az érintett rendszerüzemeltető által végzett értékelés mellett az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek is el kell végeznie az eltérés iránti kérelem értékelését.
Ukrainian: Якщо запит про надання відступу стосується системи ПСВН чи приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру, приєднаних до системи розподілу, у тому числі до закритої системи розподілу, до оцінки відповідного системного оператора повинна додаватися оцінка запиту про надання відступу, надана відповідним ОСП.
Hungarian: Ebből a célból a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer vagy egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője köteles az összes vonatkozó vizsgálójel és mérés regisztrálásához szükséges monitorozó berendezéseket biztosítani, és gondoskodnia kell arról, hogy a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer vagy egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosának, az elosztórendszer-üzemeltetőnek vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetőjének képviselői a teljes vizsgálati időszak alatt a helyszínen szükség szerint rendelkezésre álljanak.
Ukrainian: З цією метою власник системи ПСВН або власник приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру повинен надати контрольне обладнання, необхідне для фіксації всіх відповідних сигналів і вимірів у рамках випробувань, а також забезпечити присутність на місці необхідних представників власника системи ПСВН або власника приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру впродовж усього періоду випробувань.
Hungarian: előírhatja a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer vagy egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosa számára, hogy további vagy alternatív vizsgálatsorozatokat végezzen el olyan esetekben, amelyekben az érintett rendszerüzemeltető részére a VI. cím 2. fejezetének rendelkezései szerinti megfelelési vizsgálattal kapcsolatban megadott információk nem elegendőek a rendelet követelményei szerinti megfelelés bizonyítására.
Ukrainian: (b) вимагати, щоб власник системи ПСВН або власник приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру провів додаткові або альтернативні серії випробувань у тих випадках, коли інформація, надана відповідному системному оператору щодо випробувань на відповідність згідно з положеннями глави 2 розділу VI, не є достатньою, щоб продемонструвати відповідність вимогам цього Регламенту.
Hungarian: Ez a kiegészítő meddőteljesítmény hivatott ellensúlyozni az egyenáram-csatlakozású erőműpark blokktranszformátorának - vagy blokktranszformátor hiányában annak szinkrongenerátorának - nagyfeszültségű kapcsai és a csatlakozási pont közötti nagyfeszültségű vezeték vagy kábel meddőteljesítmény-igényét; a kiegészítő meddőteljesítményt a szóban forgó vezetékért vagy kábelért felelős tulajdonosnak kell rendelkezésre bocsátania.
Ukrainian: Така додаткова реактивна потужність повинна компенсувати обмін реактивною потужністю по лінії або кабелю високої напруги між високовольтними контактами підвищувального трансформатора приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру або контактами генератора змінного струму за відсутності підвищувального трансформатора і точкою приєднання та має забезпечуватися відповідальним власником відповідної лінії або кабелю.
Hungarian: Villamos védelmi rendszerek és beállítások
Ukrainian: Схеми та уставки електрозахисту
Hungarian: az érintett átvitelirendszer-üzemeltető meghatározhatja, hogy a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer képes legyen a hatásos teljesítmény irányának gyors átfordítására.
Ukrainian: (c) відповідний ОСП може визначити, що система ПСВН має бути здатна до швидкого реверсування активної потужності.
Hungarian: (2) E szabályozó rendszer működési elvét és a kapcsolódó működési paramétereket az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer tulajdonosa együtt állapítják meg.
Ukrainian: Принцип роботи цієї системи регулювання та пов'язані робочі параметри повинні бути погоджені між відповідним ОСП і власником системи ПСВН.
Hungarian: Szabályozási követelmények
Ukrainian: Вимоги щодо регулювання
Hungarian: működési jelek, amelyek legalább a következők vételét foglalják magukban:
Ukrainian: (a) оперативні сигнали, до яких принаймні належать:
Hungarian: (4) Az érintett rendszerüzemeltetőnek jogában áll ellenőrizni, hogy a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer vagy egyenáram-csatlakozású erőműpark megfelel-e a rendelet követelményeinek, és ennek céljából saját megfelelési szimulációkat végezhet el a megadott szimulációs jelentések, szimulációs modellek és megfelelési vizsgálati mérések alapján.
Ukrainian: Відповідний системний оператор має право перевіряти, чи система ПСВН і приєднаний на постійному струмі модуль енергоцентру відповідають вимогам цього Регламенту, виконуючи свої власні моделювання відповідності на основі наданих звітів про моделювання, імітаційних моделей і вимірів у рамках випробувань на відповідність.
Hungarian: ΔΡ a hatásos teljesítmény frekvenciaugrás által kiváltott változása.
Ukrainian: ΔP - зміна вихідної активної потужності в результаті ступінчастої зміни частоти.
Hungarian: (1) Az érintett rendszerüzemeltető az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve megállapítja a hálózat védelméhez szükséges sémákat és beállításokat a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer jellemzőinek figyelembevételével.
Ukrainian: Відповідний системний оператор повинен визначити в координації з відповідним ОСП схеми та уставки, необхідні для захисту мережі, враховуючи характеристики системи ПСВН.
Hungarian: fn a célfrekvencia abban a váltóáramú hálózatban, amelyben frekvenciaérzékeny üzemmód működik, a Δf pedig a frekvenciaeltérés abban a váltóáramú hálózatban, amelyben frekvenciaérzékeny üzemmód működik.
Ukrainian: fn - цільова частота в мережі ЗС, де надається послуга FSM, а Δf- відхилення частоти в мережі ЗС, де надається послуга FSM.
Hungarian: adott esetben különleges szabályozó funkciók, például teljesítménylengés-csillapítási (POD) funkció, alacsonyfrekvenciás lengés csillapító (SSTI) szabályozó;
Ukrainian: функції демпфірування коливань потужності (POD), регулювання підсинхронної крутильної взаємодії (SSTI) тощо;
Hungarian: a 30. cikk szerinti teljesítménylengés-csillapítási képesség;
Ukrainian: (e) здатність до демпфірування коливань потужності, зазначена у статті 30 ;
Hungarian: (2) Az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosa korlátozott üzemeltetéshez való hozzájárulást kér az érintett rendszerüzemeltetőtől, ha az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosa indokoltan várja el az (1) bekezdésben részletezett körülmények három hónapnál hosszabb ideig tartó fennmaradását.
Ukrainian: Власник приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру повинен звернутися до відповідного системного оператора для надання обмеженого дозволу на підключення (ОДП), якщо власник приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру очікує, що обставини, описані в параграфі 1, зберігатимуться понад три місяці.
Hungarian: a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer legalább egy, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető tulajdonában lévő nagyfeszültségű egyenáramú átalakító állomással rendelkezik;
Ukrainian: (a) система ПСВН має принаймні одну перетворювальну підстанцію ПСВН, яка перебуває у власності відповідного ОСП;
Hungarian: az érintett átvitelirendszer-üzemeltető meghatározza, hogy a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer hogyan legyen képes az átvitt hatásosteljesítmény-betáplálás módosítására, amennyiben zavar következne be egy vagy több olyan váltakozó áramú hálózatban, amely(ek)hez csatlakozik.
Ukrainian: (b) відповідний ОСП повинен визначити, як саме система ПСВН має бути здатна змінювати подачу передаваної активної потужності в разі порушення режиму в одній або більше мереж ЗС, до яких вона приєднана.
Hungarian: (1) A nagyfeszültségű egyenáramú rendszer különböző szabályozási módjai és védelmi beállításai paramétereinek a nagyfeszültségű egyenáramú átalakító állomáson a (3) bekezdésnek megfelelően kell módosíthatónak lenniük, ha az érintett rendszerüzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető ezt írja elő.
Ukrainian: Параметри різних режимів регулювання й уставки захисту системи ПСВН повинні передбачати можливість їх зміни на перетворювальній підстанції ПСВН, якщо цього вимагає відповідний системний оператор або відповідний ОСП, згідно з параграфом 3.
Hungarian: A 11. cikk szerinti frekvenciatartományok
Ukrainian: Діапазони частот, зазначені у статті 11
Hungarian: az egyenáram-csatlakozású erőműpark a kért időtartamnál nem rövidebb időtartamon keresztül maximális meddőteljesítményt betáplálva működött mind kapacitív, mind induktív jelleggel, a b) pont szerinti minden egyes paraméteren belül;
Ukrainian: (i) приєднаний на постійному струмі модуль енергоцентру працює протягом встановленого часу на максимальній реактивній потужності, як випереджальній, так і відставальній, для кожного з параметрів, вказаних у пункті (b);
Hungarian: részletes indoklás a megfelelő alátámasztó dokumentumokkal és a 66.
Ukrainian: (d) детальне обґрунтування з підтвердними документами й аналізом витрат і вигід відповідно до вимог статті 66 ;
Hungarian: a nagyfeszültségű egyenáramú rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető utasítására módosítsa a statizmusokat felfelé és lefelé szabályozással, a frekvenciaválasz holtsávját és a változás üzemi tartományát a frekvenciaérzékeny üzemmódban elérhető, az 1. ábra szerinti hatásosteljesítmény-tartományon és általánosabban az a) és b) pont által meghatározott határokon belül.
Ukrainian: (c) система ПСВН має бути здатна, за командою відповідного ОСП, налаштовувати статизм для висхідного та низхідного регулювання, зону нечутливості частотної характеристики і робочий діапазон зміни в межах діапазону доступної для FSM активної потужності, визначених на рисунку 1, та, у загальному, у межах, встановлених у пунктах (a) і (b).
Hungarian: a távoli oldali nagyfeszültségű egyenáramú átalakító egység vagy a távoli oldali nagyfeszültségű egyenáramú átalakító állomás szimulációs modellje a 72. cikk (3) bekezdésében leírt, meddőteljesítmény-kapacitásra vonatkozó megfelelési vizsgálatok alapján validálásra került;
Ukrainian: (i) імітаційна модель віддаленого агрегату перетворювача ПСВН або віддаленої перетворювальної підстанції ПСВН підтверджена випробуваннями на відповідність щодо здатності до вироблення реактивної потужності, як вказано у статті 72(3) ;
Hungarian: (1) A nagyfeszültségű egyenáramú rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy folyamatosan csatlakozva maradjon a hálózathoz, és hogy a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott rövidzárlati teljesítménytartomány tekintetében az I. melléklet 1. táblázatában megadott frekvenciatartományokon belül és időtartamig működjön.
Ukrainian: Система ПСВН має бути здатна залишатися приєднаною до мережі та працювати в межах діапазонів частот і періодів часу, визначених у таблиці 1 додатка I для діапазону потужності короткого замикання (КЗ), як вказано у статті 32(2) .
Hungarian: (6) A frekvenciaérzékeny üzemmód válasz vizsgálata tekintetében:
Ukrainian: Щодо реакції на відхилення частоти:
Hungarian: A rendeletnek megfelelően a belső villamos zárlatok védelmi rendszereit és beállításait úgy kell kialakítani, hogy ne kockáztassák a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer villamos üzemét.
Ukrainian: Схеми захисту й уставки для внутрішніх електричних пошкоджень не повинні ставити під загрозу характеристики системи ПСВН згідно з цим Регламентом.
Hungarian: a nagyfeszültségű egyenáramú rendszer vagy az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosa végleges és kötelező érvényű szerződést kötött az erőművi főberendezés vagy a nagyfeszültségű egyenáramú berendezés megvásárlására a rendelet hatálybalépését követő két éven belül.
Ukrainian: (b) власник системи ПСВН або власник приєднаного на постійному струмі модуля енергоцентру уклав остаточний і обов'язковий договір купівлі-продажу основної генеруючої установки протягом двох років після набуття чинності цим Регламентом.