FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
Irish: ‘face velocity' (expressed in m/s) is the larger of supply and extract air velocity.
Ukrainian: (15) «швидкість надхідного потоку» (виражена в м/с) - це найбільша швидкість припливного або витяжного повітря.
Irish: the code, usually alphanumeric, used to distinguish a specific residential ventilation unit model from other models with the same trade mark or supplier's name;
Ukrainian: (b) ідентифікатор моделі постачальника, тобто код, зазвичай літерно-цифровий, який відрізняє певну модель побутової вентиляційної установки від інших моделей з такою самою торговельною маркою або таким самим найменуванням постачальника;
Irish: ‘sound power level (LWA)' means the casing-radiated A-weighted sound power level expressed in decibels (dB) with reference to the sound power of one picowatt (1pW), transmitted by the air at reference airflow;
Ukrainian: (2) «рівень звукової потужності (LWA)» означає зважений за шкалою А рівень потужності звуку, який видає корпус, виражений в децибелах (дБ) відносно звукової потужності одного піковата (1 пВт), який переносить повітря за еталонного потоку повітря;
Irish: SEC is Specific Energy Consumption for ventilation per m2 heated floor area of a dwelling or building [kWh/(m2.a)];
Ukrainian: - SEC - це питоме енергоспоживання для вентиляції на м-2 опалюваної площі житлового приміщення або будівлі [кВт•год/(м-2/рік)];
Irish: the level of relative humidity (RH), carbon dioxide (CO2), volatile organic compounds (VOC) or other gases, presence, motion or occupancy detection from infrared body heat or from reflection of ultrasonic waves, electrical signals from human operation of lights or equipment;
Ukrainian: (17) «параметр регулювання» означає вимірюваний параметр або множину вимірюваних параметрів, що вважаються показниками потреб у вентиляції, наприклад, рівня відносної вологості (RH), вуглекислого газу (CO2), летких органічних сполук (VOC) або інших газів, виявлення присутності, руху або перебування за допомогою інфрачервоного вимірювання температури тіла або відбиття ультразвукових хвиль, електричних сигналів, що виникають внаслідок використання світла або обладнання людиною;
Irish: ‘medium filter' means a filter that meets the relevant conditions described in Annex
Ukrainian: (19) «фільтр середнього очищення» означає фільтр, що відповідає належним умовам, описаним в додатку IX ;
Irish: ‘clock control' means a clocked (daytime-controlled) human interface to control the fan speed/flow rate of the ventilation unit, with at least seven weekday manual settings of the adjustable flow rate for at least two setback periods, i.e.
Ukrainian: (20) «часовий регулятор» означає синхронний (з регулюванням у денний час) інтерфейс користувача з годинником для регулювання швидкості/подачі вентилятора вентиляційної установки з налаштуванням вручну регульованої подачі протягом щонайменше сім днів на тиждень на щонайменше два періоди зниженої активності, тобто періоди, у які застосовується сповільнена подача або подача не застосовується взагалі;
Irish: F = 150 if the medium filter is missing;
Ukrainian: F = 150 якщо відсутній фільтр середнього очищення;
Irish: Non-ducted units including ventilation units intended to be equipped with one duct connection on either supply or extract air side shall have a maximum LWA of 45 dB.
Ukrainian: - Максимальне значення LWAдля безканальних установок, у тому числі вентиляційних установок, які має бути обладнано одним з'єднувачем каналів з боку припливного або витяжного повітря, повинне становити 45 дБ.
Irish: Information requirements for NRVUs as referred to in Article 4(2)
Ukrainian: Вимоги до інформації для НПВУ, як зазначено у статті 4 (2)
Irish: F = 190 if the fine filter is missing;
Ukrainian: F = 190 якщо відсутній фільтр тонкого очищення;
Irish: qref is the reference natural ventilation rate per m2 heated floor area [m3/h.m2];
Ukrainian: - qref - це еталонний показник природної вентиляції на м-2 опалюваної площі [м-3/год/м-2];
Irish: For the purposes of the conformity assessment of RVUs, calculation of the specific energy consumption requirement shall be carried out in accordance with Annex
Ukrainian: Для цілей оцінювання відповідності ПВУ розрахунок щодо спеціальних вимог до споживання енергії повинен здійснюватися згідно із додатком VIII до цього Регламенту.
Irish: in kWh/a.m2
Ukrainian: у кВт•год/рік/м2
Irish: Fan efficiency UVU, non-residential
Ukrainian: Ефективність вентилятора ОВУ, непобутова
Irish: All VUs, except dual use units, shall be equipped with a multi-speed drive or variable speed drive.
Ukrainian: - Усі ВУ, окрім установок подвійного використання, повинні бути обладнані багатошвидкісним урухомником або урухомником з регульованою швидкістю.
Irish: ‘bidirectional ventilation unit' (BVU) means a ventilation unit which produces an air flow between indoors and outdoors and is equipped with both exhaust and supply fans;
Ukrainian: (6) «двонаправлена вентиляційна установка» (ДВУ) означає вентиляційну установку, яка створює потік повітря між приміщенням і зоною поза приміщенням та яку оснащено двома вентиляторами: витяжним і припливним;
Irish: ‘thermal efficiency of a residential HRS (ηt)' means the ratio between supply air temperature gain and exhaust air temperature loss, both relative to the outdoor temperature, measured under dry conditions of the HRS, and standard air conditions, with balanced mass flow, at reference flow rate, an indoor-outdoor temperature difference of 13 K, no correction for thermal heat gain from fan motors;
Ukrainian: (6) «теплова ефективність побутової СРТ (ηt)» означає співвідношення між підвищенням температури припливного повітря і зниженням температури витяжного повітря - обидва значення відносно температури зовнішнього повітря, - виміряної за сухих умов СРТ та за стандартних атмосферних умов зі збалансованою масовою витратою за еталонної подачі, різниці температури зовнішнього повітря та температури всередині приміщення, що становить 13 К, без коригування на приплив тепла від двигуна вентилятора;
Irish: ‘specific power input (SPI)' (expressed in W/(m3/h)) means the ratio between the effective power input (in W) and the reference flow rate (in m3/h);
Ukrainian: (13) «питома споживана потужність (SPI)» (виражена у Вт/(м-3/год)) означає співвідношення між ефективною споживаною потужністю (у Вт) й еталонною подачею повітря (в м-3/год);
Irish: net ventilation requirement per m2 heated floor area, qnet in m3/h.m2
Ukrainian: чиста потреба у вентиляції на 2 м опалюваної площі, qner у м-3/год.м-2
Irish: The Member State authorities shall provide the test results and other relevant information to the authorities of the other Member States and to the Commission within one month of the decision being taken on the non-compliance of the model.
Ukrainian: (6) Органи держав-членів надають усю відповідну інформацію органам інших держав-членів та Комісії без жодних зволікань після ухвалення рішення про невідповідність моделі згідно з пунктами 3, 4(a) і 5.
Irish: qnet is net ventilation rate demand per m2 heated floor area [m3/h.m2];
Ukrainian: - qnet - це чиста потреба у вентиляції на м-2 опалюваної площі [м-3/год/м-2];
Irish: Information requirements for RVUs as referred to in Article 4(1)
Ukrainian: Вимоги до інформації для ПВУ, як зазначено у статті 4 (1)
Irish: ‘ducted unit' means a ventilation unit intended to ventilate one or more rooms or enclosed space in a building through the use of air ducts, intended to be equipped with duct connections;
Ukrainian: (22) «канальна установка» означає вентиляційну установку, призначену для вентиляції одного та більше приміщень або закритого простору в будівлі шляхом використання повітряних каналів, які повинні бути оснащені з'єднувачами каналів;
Irish: is temperature of the exhaust air, leaving the room and entering the HRS [°C].
Ukrainian: - t1' - це температура витяжного повітря, що виходить з приміщення і потрапляє до СРТ [°С];
Irish: ‘filter efficiency' means the average ratio between the dust fraction captured and the amount fed into the filter, under the conditions described for fine and medium filters in Annex
Ukrainian: (20) «ефективність фільтра» означає середнє співвідношення між вловленою пиловою фракцією та обсягом, поданим до фільтра, за умов, описаних в додатку IX для фільтрів тонкого та середнього очищення.
Irish: SPI in W/(m3/h);
Ukrainian: (i) SPFint у Вт/(м-3/с);
Irish: The verification tolerances shall not be used by the manufacturer or importer in establishing the values in the technical documentation or in interpreting these values with a view to achieving compliance.
Ukrainian: Допустимі відхилення для цілей перевірки, визначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки органами держав-членів виміряних параметрів та не повинні використовуватися виробником або імпортером як дозволене відхилення для встановлення значень в технічній документації чи під час тлумачення таких значень для досягнення відповідності чи повідомлення про кращі результати роботи будь-яким способом.
Irish: SPI is Specific Power Input [kW/(m3/h)];
Ukrainian: - SPI - це питома споживана потужність [кВт/(м-3/год)];
Irish: Commission Regulation (EU) No 1253/2014 of 7 July 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units Text with EEA relevance
Ukrainian: Регламент Комісії (ЄС) № 1253/2014 від 7 липня 2014 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для [...]
Irish: ‘internal pressure drop of ventilation components (Δps,int)' (expressed in Pa) means the sum of the static pressure drops of a reference configuration of a BVU or an UVU at nominal flow rate;
Ukrainian: (9) «падіння внутрішнього тиску вентиляційних компонентів (Δps, int)» (виражене у Па) означає суму падіння статичного тиску еталонної конфігурації ДВУ або ОВУ за номінальної подачі;
Irish: Climate
Ukrainian: Клімат
Irish: ‘fine filter' means a filter that meets the relevant conditions described in Annex
Ukrainian: (18) «фільтр тонкого очищення» означає фільтр, що відповідає належним умовам, описаним в додатку IX ;
Irish: The minimum thermal efficiency ηt_nrvu of run-around HRS in BVUs shall be 68 % and the efficiency bonus E = (ηt_nrvu - 0,68) * 3 000 if the thermal efficiency ηt_nrvu is at least 68 %, otherwise E = 0.
Ukrainian: - Мінімальна теплова ефективність ηt_nrvu усіх циркуляційних СРТ у ДВУ повинна становити 68 % і бонус ефективності E = (ηt_nrvu - 0,68) * 3000 якщо теплова ефективність ηt_nrvu становить принаймні 68 %, у іншому разі E = 0.
Irish: VI when performing the market surveillance referred to in Article 3(2) of Directive 2009/125/EC to ensure compliance with the requirements set out for RVUs in Annex
Ukrainian: Під час здійснення перевірки відповідності моделі продукту вимогам, установленим у цьому Регламенті, відповідно до статті 3(2) Директиви 2009/125/ЄС щодо вимог, зазначених у цьому додатку, органи держав-членів застосовують таку процедуру.
Irish: maximum flow rate in m3/h;
Ukrainian: (h) максимальна подача в м-3/год;
Irish: The minimum thermal efficiency ηt_nrvu of all HRS except run-around HRS in BVUs shall be 67 % and the efficiency bonus E = (ηt_nrvu - 0,67) * 3 000 if the thermal efficiency ηt_nrvu is at least 67 %, otherwise E = 0.
Ukrainian: - Мінімальна теплова ефективність ηt_nrvu усіх СРТ, окрім циркуляційних СРТ, у ДВУ повинна становити 67 % і бонус ефективності E = (ηt_nrvu - 0,67) * 3000 якщо теплова ефективність ηt_nrvu становить принаймні 67 %, у іншому разі E = 0.
Irish: ‘total pressure (pf)' means the difference between the stagnation pressure at the fan outlet and that at the fan inlet;
Ukrainian: (27) «загальний тиск (pf)» означає різницю між тиском гальмування на виході вентилятора та тиском гальмування на вході вентилятора;
Irish: Definitions:
Ukrainian: Терміни та означення:
Irish: 900 + E - F if qnom ≥ 2 m3/s;
Ukrainian: 900 + E - F якщо qnom ≥ 2 м-3/с;
Irish: ΔΤh
Ukrainian: ΔTh
Irish: in h
Ukrainian: в К
Irish: The minimum thermal efficiency ηt_nrvu of all HRS except run-around HRS in BVUs shall be 73 % and the efficiency bonus E = (ηt_nrvu - 0,73) * 3 000 if the thermal efficiency ηt_nrvu is at least 73 %, otherwise E = 0.
Ukrainian: - Мінімальна теплова ефективність ηt_nrvu усіх СРТ, окрім циркуляційних СРТ, у ДВУ повинна становити 73 % і бонус ефективності E = (ηt_nrvu - 0,73) * 3000 якщо теплова ефективність ηt_nrvu становить принаймні 73 %, у іншому разі Е = 0.
Irish: If the arithmetic mean of the measured values for these units does not meet the requirements, subject to the tolerances in Table 1, the model and all other equivalent models shall be considered not to comply with the requirements of Annexes II to V.
Ukrainian: (3) Якщо результатів, зазначених у пунктах 2(a) або (b), не досягнуто, модель і всі еквівалентні моделі вентиляційних установок, які вказано як еквівалентні моделі в технічній документації виробника або імпортера, вважають такими, що не відповідають цьому Регламенту.
Irish: face velocity in m/s at design flow rate;
Ukrainian: (j) швидкість надхідного потоку в м/с за проектної подачі;
Irish: reference flow rate in m3/s;
Ukrainian: (g) номінальна подача НПВУ в м-3/с;
Irish: Sound power level RVU
Ukrainian: Рівень звукової потужності ПВУ
Irish: From 1 January 2016 NRVUs shall comply with the specific ecodesign requirements set out in Annex
Ukrainian: З 1 січня 2016 року НПВУ повинні відповідати вимогам до екодизайну, визначеним у пункті 1 додатка III.
Irish: Founding treaties
Ukrainian: Канальні установки
Irish: when the outdoor temperature is below - 4 °C [h/a], and
Ukrainian: - tdefr - це тривалість періоду розмороження, тобто коли температура зовнішнього повітря нижча ніж - 4 °С [год/рік], і
Irish: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1253/oj
Ukrainian: URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/984_027-14 (date of share: March 19, 2022)
Irish: (4) Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation ( OJ L 316, 14.11.2012, p. 12 ).
Ukrainian: Регламент Комісії (ЄС) № 1253/2014 від 7 липня 2014 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і... : Regulation; 720 on July 7, 2014 № 1253/2014
Irish: value
Ukrainian: значення
Irish: I to Directive 2009/125/EC, which are to be applied to ventilation units, are set out in Annex
Ukrainian: Еталонні параметри, зазначені у пункті (2) частини 3 додатка I до Директиви 2009/125/ЄС, які повинні застосовуватися до вентиляційних установок, визначені в додатку VII до цього Регламенту.
Irish: 1 100 + E - 300 * qnom /2 - F if qnom < 2 m3/s and
Ukrainian: 1100 + Е - 300 * qnom/2 - F якщо qnom < 2 м-3/с і
Irish: the verification tolerances set out in Annex
Ukrainian: (b) допустимих відхилень для цілей перевірки, визначених у додатку VI ;
Irish: The technical documentation file compiled in accordance with Annex
Ukrainian: Information from Division of databases of normative legal information
Irish: 1 200 + E - 300 * qnom /2 - F if qnom < 2 m3/s and
Ukrainian: 1200 + E - 300 * qnom/2 - F якщо qnom < 2 м-3/с і
Irish: (2) Commission Regulation (EU) No 327/2011 of 30 March 2011 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW ( OJ L 90, 6.4.2011, p. 8 ).
Ukrainian: Регламент Комісії (ЄС) № 1253/2014 від 7 липня 2014 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для вентиляційних установок : Regulation; 720 on July 7, 2014 № 1253/2014 // Database «Legislation of Ukraine» / Verkhovna Rada of Ukraine.
Irish: From 1 January 2016 RVUs shall comply with the specific ecodesign requirements set out in Annex
Ukrainian: З 1 січня 2016 року ПВУ повинні відповідати вимогам до екодизайну, визначеним у пункті 1 додатка II.
Irish: Under Directive 2009/125/EC energy-related products representing significant volumes of sales and trade, having significant environmental impact within the Union and presenting significant potential for improvement in terms of their environmental impact, without entailing excessive costs, are to be covered by an implementing measure or a self-regulation measure regarding ecodesign requirements.
Ukrainian: (a) значення, вказані в технічній документації відповідно до пункту 2 додатка IV до Директиви 2009/125/ЄС (заявлені значення), й, у відповідних випадках, значення, які використовують для розрахунку цих значень, не є вигіднішими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань, проведених згідно з параграфом (g) зазначеного вище пункту; та
Irish: The authorities of the Member States shall apply the verification procedure set out in Annex
Ukrainian: (1) Органи держав-членів здійснюють перевірку лише одного екземпляра моделі.
Irish: (3) Commission Delegated Regulation (EU) No 1254/2014 of 11 July 2014 supplementing Directive 2010/30/EU
Ukrainian: РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/2282 від 30 листопада 2016 року
Irish: ΔΤdefr
Ukrainian: ΔTdefr,
Irish: If the measured values or values calculated on the basis of measured values do not match the manufacturer's declared values within the meaning of Article 5, subject to the tolerances in Table 1:
Ukrainian: Модель вважають такою, що відповідає застосовним вимогам, якщо для цих трьох екземплярів арифметичне середнє визначених значень відповідає відповідним допустимим відхиленням для цілей перевірки, наведеним у таблиці 1 .
Irish: for a BVU with run-around HRS
Ukrainian: - для ДВУ з циркуляційною СРТ
Irish: Definitions for NRVU, in addition to the definitions in Annex
Ukrainian: Терміни та означення для НПВУ, додатково до термінів та означень з частини 1 додатка I:
Irish: Those units are designed for many different applications, predominantly working intermittently and with supplementary functions only, for example in bathrooms.
Ukrainian: Pages can not be displayed normally because of the lack of many necessary functions.
Irish: OJ L 337, 25.11.2014, p. 8-26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ukrainian: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/go/984_027-14" target="_blank">Регламент Комісії (ЄС) № 1253/2014 від 7 липня 2014 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і... : Regulation; 720 on July 7, 2014 № 1253/2014</a>
Irish: supplier's model identifier i.e.
Ukrainian: Спеціальні вимоги до екодизайну для ПВУ, як зазначено у ст…
Irish: EU Open Data Portal
Ukrainian: Стаття 4 Вимоги до інформації
Irish: Generic minimum energy efficiency requirements for fans have been established in Commission Regulation (EU) No 327/2011 (2) . The power consumption of the ventilation functions of fans which are part of ventilation units is covered by the minimum energy performance requirements of that Regulation, but many ventilation units use fans not covered by it.
Ukrainian: Органи держав-членів застосовують процедуру перевірки, визначену в додатку VI , під час здійснення ринкового нагляду, зазначеного у статті 3(2) Директиви 2009/125/ЄС, для забезпечення відповідності вимогам, визначеним для ПВУ в додатку II до цього Регламенту та для НПВУ в додатку III до цього Регламенту.
Irish: José Manuel BARROSO
Ukrainian: Верховна Рада Україн
Irish: be in one of the following two formats:
Ukrainian: (c) бути в одному з таких двох форматів:
Irish: One or two arrows
Ukrainian: - Одна чи дві стрілки
Irish: A+ (most efficient)
Ukrainian: A+ (найефективніший)
Irish: The Commission shall review this Regulation in the light of technological progress and present the results of this review to the Consultation Forum no later than 1 January 2020.
Ukrainian: Комісія здійснює перегляд цього Регламенту, з огляду на технологічний прогрес, та представляє результат такого перегляду Консультаційному форуму не пізніше ніж 1 січня 2020 року.
Irish: Dealers shall ensure that:
Ukrainian: Дилери забезпечують, щоб:
Irish: G (least efficient)
Ukrainian: G (найменш ефективний)
Irish: Suppliers may include additional information at the end of the above list.
Ukrainian: Постачальники можуть включити додаткову інформацію в кінці наведеного вище списку.
Irish: Energy:
Ukrainian: Енергія:
Irish: A+-G scales:
Ukrainian: Шкали A+-G:
Irish: The label shall be at least 75 mm wide and 150 mm high.
Ukrainian: Етикетка повинна бути щонайменше 75 мм завширшки і 150 мм заввишки.
Irish: declared typology in accordance with Article 2 of this Regulation (, unidirectional or bidirectional);
Ukrainian: (d) заявлена типологія відповідно до статті 2 цього Регламенту (однонаправлена або двонаправлена);
Irish: The technical documentation referred to in Article 3(1)(c) shall include at least the following:
Ukrainian: Технічна документація, вказана в статті 3(1)(c) , повинна містити принаймні таке:
Irish: thermal efficiency of heat recovery (in % or ‘not applicable' if the product has no heat recovery system);
Ukrainian: (g) теплова ефективність рекуперації тепла (в % або «не застосовують», якщо продукт не має системи рекуперації тепла);
Irish: specification of the type of RVU;
Ukrainian: (h) специфікацію типу RVU;
Irish: The SEC for label classification is based on the ‘average' climate.
Ukrainian: SEC для класифікації етикеток ґрунтується на «середніх» кліматичних умовах.
Irish: Sound power level in dB:
Ukrainian: Рівень звукової потужності в дБ:
Irish: The background shall be white.
Ukrainian: Фон етикетки повинен бути білим.
Irish: The label shall provide the following information:
Ukrainian: Етикетка повинна містити таку інформацію:
Irish: are exclusively specified as operating:
Ukrainian: (d) визначені винятково як такі, що експлуатують:
Irish: Classification from 1 January 2016
Ukrainian: Класифікація від 1 січня 2016 року
Irish: instructions for use are made available;
Ukrainian: (d) необхідно надати інструкції з використання;
Irish: internet address for pre-/dis-assembly instructions;
Ukrainian: (s) інтернет-адреса для інструкцій з попереднього збирання/розбирання;
Irish: are classified as range hoods covered by Commission Delegated Regulation (EU) No 65/2014 (6) .
Ukrainian: (f) класифіковано як кухонні витяжки, що підпадають під дію Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 65/2014 (-3).
Irish: The measured value shall be no more than the maximum declared value plus 2 dB.
Ukrainian: Визначене значення повинно бути не більше, ніж заявлене значення плюс 2 дБ.
Irish: the maximum flow rate is between 250 and 1 000 m3/h, and the manufacturer declares its intended use as being exclusively for a residential ventilation application;
Ukrainian: (b) максимальна подача знаходиться між 250 і 1000 м-3/год, а виробник заявляє, що його цільове використання - винятково застосування як побутової вентиляції;
Irish: This Regulation shall not apply to residential ventilation units which:
Ukrainian: Цей Регламент не застосовується до побутових вентиляційних установок, які:
Irish: The label shall fulfil all of the following requirements (numbers refer to the figure above):
Ukrainian: Етикетка повинна відповідати всім таким вимогам (цифрові позначення відповідають наведеному вище рисунку):
Irish: are exclusively specified as operating for emergency use, for short periods of time, and which comply with the basic requirements for construction works with regard to safety in case of fire as set out in Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (5) ;
Ukrainian: (c) визначені винятково як такі, що використовуються в надзвичайних ситуаціях протягом короткого періоду, і відповідають базовим вимогам до будівельних робіт, пов'язаним з безпекою під час пожежі, як встановлено у Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 305/2011 (-2);
Irish: The suppliers' name or trade mark and model identifier shall fit in a space of 62 × 10 mm.
Ukrainian: Найменування постачальника або торговельна марка та ідентифікатор моделі повинні поміститися у поле розміром 62*10 мм.
Irish: sound power level (LWA);
Ukrainian: (k) рівень звукової потужності (LWA);
Irish: This Regulation establishes energy labelling requirements for residential ventilation units.
Ukrainian: У цьому Регламенті встановлено вимоги до енергетичного маркування побутових вентиляційних установок.