FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
Irish: Type D power-generating modules shall fulfil the following general system management requirements:
Ukrainian: Генеруючі модулі типу D повинні відповідати таким загальним вимогам щодо управління системою:
Irish: This agreement shall cover:
Ukrainian: Така угода повинна охоплювати:
Irish: General requirements for type C power-generating modules
Ukrainian: Загальні вимоги для генеруючих модулів типу C
Irish: the test shall be carried out by simulating frequency steps and ramps big enough to trigger at least 10 % of maximum capacity change in active power, taking into account the droop settings and the deadband.
Ukrainian: (b) випробування повинне проводитися шляхом моделювання ступінчастих і лінійних змін частоти, достатньо значних для того, щоб активувати зміну активної потужності принаймні на 10% максимальної потужності, враховуючи уставки етатизму та зону нечутливості.
Irish: the power park module's technical capability to continuously modulate active power to contribute to frequency control in case of a large frequency drop in the system shall be demonstrated;
Ukrainian: (a) має бути продемонстрована технічна здатність модуля енергоцентру безперервно модулювати активну потужність, щоб сприяти регулюванню частоти у випадку значного зниження частоти в системі;
Irish: the power park module's capability to modulate active power over the full frequency range as referred to in point (d) of Article 15(2) shall be demonstrated;
Ukrainian: (a) має бути продемонстрована здатність модуля енергоцентру до модуляції активної потужності в повному діапазоні частот, як зазначено в пункті (d) статті 15(2);
Irish: the power park module's capability to modulate active power at low frequencies in accordance with point (c) of Article 15(2) shall be demonstrated;
Ukrainian: (a) має бути продемонстрована здатність модуля енергоцентру до модуляції активної потужності при низьких частотах відповідно до пункту (c) статті 15(2);
Irish: the simulation model of the power park module is validated against the compliance test for LFSM-U response set out in Article 48(3); and
Ukrainian: (i) імітаційна модель модуля енергоцентру підтверджена випробуванням на відповідність щодо реакції в режимі LFSM-U, визначеним у статті 48(3) ; та
Irish: Toggle Dropdown
Ukrainian: Залучення стейкхолдерів
Irish: pre-fault operating point of the power-generating module expressed in active power output and reactive power output at the connection point and voltage at the connection point, and
Ukrainian: - передаварійні робочі параметри генеруючого модуля по вихідних активній і реактивній потужностях у точці приєднання та напрузі в точці приєднання; та
Irish: Type B power-generating modules shall fulfil the following requirements relating to system restoration:
Ukrainian: Генеруючі модулі типу В повинні відповідати таким вимогам щодо відновлення системи:
Irish: the simulation shall be carried out by simulating frequency steps and ramps big enough to trigger the whole active power frequency response range, taking into account the droop settings and the deadband;
Ukrainian: (b) моделювання повинне виконуватися з використанням ступінчастих і лінійних змін частоти, достатньо значних для того, щоб активувати повний діапазон частотної характеристики активної потужності, враховуючи уставки етатизму та зону нечутливості;
Irish: Type B synchronous power-generating modules shall fulfil the requirements listed in Articles 13, except for Article 13(2)(b), and 14.
Ukrainian: Синхронні генеруючі модулі типу B повинні відповідати вимогам, переліченим у статті 13 , за винятком статті 13(2)(b) , та у статті 14 .
Irish: the power factor setpoint range and increment are ensured in accordance with point (d) of Article 21(3);
Ukrainian: (i) діапазон і крок уставки коефіцієнта потужності забезпечені відповідно до пункту (d) статті 21(3);
Irish: the power park module's technical capability to continuously modulate active power to contribute to frequency control in case of increase of frequency in the system shall be demonstrated.
Ukrainian: (a) має бути продемонстрована технічна здатність модуля енергоцентру безперервно модулювати активну потужність, щоб сприяти регулюванню частоти в разі збільшення частоти в системі.
Irish: Compliance monitoring
Ukrainian: Моніторинг відповідності
Irish: If the relevant system operator and the power-generating facility owner do not resolve the incompatibility within a reasonable time frame, but in any case not later than six
Ukrainian: Якщо відповідний системний оператор і власник генеруючого об'єкта не усунуть невідповідність у розумний строк, але в будь-якому разі не пізніше ніж протягом шести місяців після повідомлення про відхилення запиту про надання відступу, кожна зі сторін може направити відповідне питання на розгляд регуляторного органу для ухвалення рішення.
Irish: compliance with the requirement laid down in point (c) of Article 15(2) is demonstrated.
Ukrainian: (ii) продемонстрована відповідність вимозі, встановленій у пункті (c) статті 15(2).
Irish: Compliance simulations applicable to offshore power park modules
Ukrainian: Моделювання на відповідність, що застосовуються до морських модулів енергоцентрів
Irish: Requirements for type D power park modules
Ukrainian: Вимоги для модулів енергоцентрів типу D
Irish: General requirements for type D power-generating modules
Ukrainian: Загальні вимоги для генеруючих модулів типу D
Irish: The FON shall be suspended during the period of validity of the LON with regard to the items for which the LON has been issued.
Ukrainian: Статус ДПО повинен бути тимчасово призупинений упродовж терміну дії ОДП для об'єктів, які отримали статус ОДП.
Irish: the test shall be carried out by simulating frequency steps and ramps big enough to trigger the whole active power frequency response range, taking into account the droop settings and the deadband.
Ukrainian: (b) випробування повинне проводитися шляхом моделювання ступінчастих і лінійних змін частоти, достатньо значних для того, щоб активувати повний діапазон частотної характеристики активної потужності, враховуючи уставки етатизму та зону нечутливості.
Irish: Requirements for type C synchronous power-generating modules
Ukrainian: Вимоги для синхронних генеруючих модулів типу C
Irish: tclear
Ukrainian: close
Irish: The regulatory authority shall adopt a decision concerning any request for a derogation within six
Ukrainian: Регуляторний орган повинен ухвалити рішення щодо будь-якого запиту про надання відступу протягом шести місяців з дня отримання ним запиту.
Irish: Procedure for type D power-generating modules
Ukrainian: Порядок для генеруючих модулів типу D
Irish: energisation operational notification (‘EON');
Ukrainian: (a) оперативне повідомлення про дозвіл на подачу напруги (ДПН)
Irish: Compliance tests for type C power park modules
Ukrainian: Випробування на відповідність модулів енергоцентрів типу C
Irish: Compliance testing for power park modules
Ukrainian: Випробування на відповідність модулів енергоцентрів
Irish: With regard to the LFSM-U response test the following requirements shall apply:
Ukrainian: До випробувань реакції в режимі LFSM-U застосовуються такі вимоги:
Irish: the simulation shall be deemed successful if compliance with the requirement laid down in point (a) of Article 16(3) is demonstrated.
Ukrainian: (b) моделювання вважається успішним, якщо продемонстрована відповідність вимозі, встановленій у пункті (a) статті 16(3).
Irish: Non-binding guidance and monitoring of implementation
Ukrainian: Незобов'язальні настанови та моніторинг імплементації
Irish: pre-fault minimum short circuit capacity at each connection point expressed in MVA,
Ukrainian: - передаварійну мінімальну потужність КЗ у кожній точці приєднання, виражену в МВА,
Irish: With regard to the reactive power control mode test the following requirements shall apply:
Ukrainian: До випробувань режиму регулювання реактивної потужності застосовуються такі вимоги:
Irish: With regard to the simulation of fault-ride-through capability of type B synchronous power-generating modules, the following requirements shall apply:
Ukrainian: До моделювання здатності синхронних генеруючих модулів типу В проходити КЗ без відключення від мережі застосовуються такі вимоги:
Irish: The voltage control mode test shall verify the following parameters:
Ukrainian: (b) Під час випробування режиму регулювання напруги перевіряються такі параметри:
Irish: With regard to the LFSM-U response simulation the following requirements shall apply:
Ukrainian: До моделювання реакції в режимі LFSM-U застосовуються такі вимоги:
Irish: Compliance testing for offshore power park modules
Ukrainian: Випробування на відповідність морських модулів енергоцентрів
Irish: post-fault minimum short circuit capacity at each connection point expressed in MVA.
Ukrainian: - післяаварійну мінімальну потужність КЗ у кожній точці приєднання, виражену в МВА.
Irish: Compliance simulations for type B power park modules
Ukrainian: Моделювання на відповідність модулів енергоцентрів типу B
Irish: (*) The voltage base for pu values is below 300 kV.
Ukrainian: (*) Базовий рівень напруги для значень у в.о.
Irish: System restoration requirements applicable to AC-connected offshore power park modules
Ukrainian: Вимоги щодо відновлення системи, що застосовуються до приєднаних на змінному струмі морських модулів енергоцентрів
Irish: P-Q/Pmax-profile of a power park module
Ukrainian: Графік Р-Q/Рmax модуля енергоцентру
Irish: Type B power park modules shall fulfil the requirements laid down in Articles 13, except for Article 13(2)(b), and Article 14.
Ukrainian: Модулі енергоцентрів типу В повинні відповідати вимогам, встановленим у статті 13 , за винятком статті 13(2)(b) , та у статті 14 .
Irish: Enable / Disable all experimental features
Ukrainian: Нечутливість частотної характеристики
Irish: the P-Q/Pmax-profile shall not exceed the P-Q/Pmax-profile envelope, represented by the inner envelope in Figure 9,
Ukrainian: - графік Р-Q/Рmax не повинен виходити за межі обвідної графіка Р-Q/Рmax, представленої внутрішньою обвідною на рис.
Irish: with regard to instrumentation:
Ukrainian: (b) щодо контрольно-вимірювальної апаратури:
Irish: The diagram represents the lower limit of a voltage-against-time profile of the voltage at the connection point, expressed as the ratio of its actual value and its reference 1 pu value before, during and after a fault.
Ukrainian: На графіку показана нижня межа кривої залежності напруги від часу для напруги в точці приєднання, вираженої як відношення її фактичного значення до її опорного значення в 1 в.о.
Irish: Separate installation documents shall be provided for each power-generating module within the power-generating facility.
Ukrainian: Для кожного генеруючого модуля у складі генеруючого об'єкта мають надаватися окремі документи генеруючого модуля.
Irish: Requirements for type B synchronous power-generating modules
Ukrainian: Вимоги для синхронних генеруючих модулів типу B
Irish: General requirements for type B power-generating modules
Ukrainian: Загальні вимоги для генеруючих модулів типу B
Irish: Type D synchronous power-generating modules shall fulfil the following additional requirements in relation to voltage stability:
Ukrainian: Синхронні генеруючі модулі типу D повинні відповідати таким додатковим вимогам щодо стабільності напруги:
Irish: Type A power-generating modules shall fulfil the following requirements relating to frequency stability:
Ukrainian: Генеруючі модулі типу В повинні відповідати таким вимогам щодо стабільності частоти:
Irish: the position of the U-Q/Pmax-profile envelope shall be within the limits of the fixed outer envelope set out in Figure 8, and
Ukrainian: - положення обвідної графіка U-Q/Pmax повинне бути в межах фіксованої зовнішньої обвідної, визначеної на рис.
Irish: With regard to the power oscillations damping control simulation the following requirements shall apply:
Ukrainian: До моделювання регулювання демпфірування коливань потужності застосовуються такі вимоги:
Irish: Compliance simulations for type C power park modules
Ukrainian: Моделювання на відповідність модулів енергоцентрів типу C
Irish: Compliance simulations for power park modules
Ukrainian: Моделювання на відповідність модулів енергоцентрів
Irish: Requirements for type D synchronous power-generating modules
Ukrainian: Вимоги для синхронних генеруючих модулів типу D
Irish: A FON shall be issued by the relevant system operator if the power-generating module complies with the provisions of the derogation.
Ukrainian: Повідомлення про ДПО видається відповідним системним оператором, якщо генеруючий модуль відповідає положенням відступу.
Irish: Compliance simulations for type C synchronous power-generating modules
Ukrainian: Моделювання на відповідність синхронних генеруючих модулів типу C
Irish: Energisation operational notification for type D power-generating modules
Ukrainian: Оперативне повідомлення про дозвіл на подачу напруги для генеруючих модулів типу D
Irish: the position of the U-Q/Pmax-profile envelope shall be within the limits of the fixed outer envelope in Figure 7;
Ukrainian: - положення обвідної графіка U-Q/Pmax повинне бути в межах фіксованої зовнішньої обвідної на рис.
Irish: (**) The voltage base for pu values is from 300 kV to 400 kV.
Ukrainian: (**) Базовий рівень напруги для значень у в.о.
Irish: compliance with the requirement of point (d) of Article 15(2) is demonstrated.
Ukrainian: (ii) продемонстрована відповідність вимозі, вказаній у пункті (d) статті 15(2).
Irish: Parameters for Figure 3 for fault-ride-through capability of power park modules
Ukrainian: ГЛАВА 6 Моделювання на відповідність модулів енергоцентрів
Irish: Compliance tests for type C synchronous power-generating modules
Ukrainian: Випробування на відповідність синхронних генеруючих модулів типу C
Irish: It shall include:
Ukrainian: Він повинен містити:
Irish: Compliance tests for type D power park modules
Ukrainian: Випробування на відповідність модулів енергоцентрів типу D
Irish: With regard to the LFSM-O response simulation the following requirements shall apply:
Ukrainian: До моделювання реакції в режимі LFSM-O застосовуються такі вимоги:
Irish: range and voltage range) shall be within the range specified for each synchronous area in Table 8, and
Ukrainian: - параметри обвідної графіка U-Q/Pmax (діапазон U-Q/Pmax і діапазон напруг) повинні перебувати в межах діапазону, визначеного для кожної синхронної зони в таблиці 8 , та
Irish: With regard to the LFSM-O response tests the following requirements shall apply:
Ukrainian: До випробувань реакції в режимі LFSM-O застосовуються такі вимоги:
Irish: Interim operational notification for type D power-generating modules
Ukrainian: Оперативне повідомлення про тимчасовий дозвіл на підключення для генеруючих модулів типу D
Irish: Compliance simulations for offshore power park modules
Ukrainian: Моделювання на відповідність морських модулів енергоцентрів
Irish: Nordic
Ukrainian: Північна Європа
Irish: Compliance simulations for type B synchronous power-generating modules
Ukrainian: Моделювання на відповідність синхронних генеруючих модулів типу B
Irish: Uret is the retained voltage at the connection point during a fault, tclear is the instant when the fault has been cleared.
Ukrainian: Uret- залишкова напруга в точці приєднання впродовж пошкодження, tclear- момент ліквідації пошкодження.
Irish: the simulation shall be deemed successful if the following conditions are cumulatively fulfilled:
Ukrainian: (b) моделювання вважається успішним, якщо сукупно виконані такі умови:
Irish: the power factor setpoint range;
Ukrainian: (i) діапазон уставок коефіцієнта потужності;
Irish: With regard to the reactive power capability simulation, the following requirements shall apply:
Ukrainian: До моделювання здатності до вироблення реактивної потужності застосовуються такі вимоги:
Irish: Cost-benefit analysis
Ukrainian: Аналіз витрат і вигід
Irish: The regulatory authority shall adopt a decision concerning a request for a derogation within six
Ukrainian: Регуляторний орган повинен ухвалити рішення щодо запиту про надання відступу протягом шести місяців з дня отримання ним запиту.
Irish: with regard to fault-ride-through capability of power-generating modules:
Ukrainian: (a) щодо здатності генеруючих модулів проходити КЗ без відключення від мережі:
Irish: Active power frequency response capability
Ukrainian: Здатність змінювати активну потужність при відхиленні частоти
Irish: power gradient constraint;
Ukrainian: (v) обмеження градієнта потужності;
Irish: the insensitivity of voltage control is not higher than 0,01 pu, in accordance with point (d) of Article 21(3); and
Ukrainian: (ii) нечутливість регулювання напруги не вища ніж 0,01 в.о.
Irish: Compliance simulations for type D power park modules
Ukrainian: Моделювання на відповідність модулів енергоцентрів типу D
Irish: Compliance tests for type B power park modules
Ukrainian: Випробування на відповідність модулів енергоцентрів типу B
Irish: With regard to the voltage control mode test the following requirements shall apply:
Ukrainian: До випробувань режиму регулювання напруги застосовуються такі вимоги:
Irish: Founding treaties
Ukrainian: Моніторинг відступів
Irish: power-generating facility owners shall, at the request of the relevant TSO, provide a quotation for providing black start capability.
Ukrainian: (ii) на запит відповідного ОСП власники генеруючих об'єктів повинні надати комерційну пропозицію щодо забезпечення здатності до автономного пуску.
Irish: compliance with the requirement of point (c) of Article 15(2) is demonstrated.
Ukrainian: (ii) продемонстрована відповідність вимозі, вказаній у пункті (c) статті 15(2).
Irish: Compliance tests for type B synchronous power-generating modules
Ukrainian: Випробування на відповідність синхронних генеруючих модулів типу B
Irish: phase angle range;
Ukrainian: (iii) діапазон фазового кута;
Irish: Compliance simulations for type D synchronous power-generating modules
Ukrainian: Моделювання на відповідність синхронних генеруючих модулів типу D
Irish: With regard to the reactive power capability test the following requirements shall apply:
Ukrainian: До випробувань на здатність до вироблення реактивної потужності застосовуються такі вимоги:
Irish: Compliance tests for type D synchronous power-generating modules
Ukrainian: Випробування на відповідність синхронних генеруючих модулів типу D
Irish: The relevant regulatory authority or, where applicable, the Member State shall decide on the extension of the applicability of this Regulation to existing power-generating modules within six
Ukrainian: Відповідний регуляторний орган або, якщо застосовно, держава-член повинні прийняти рішення щодо поширення дії цього Регламенту на наявні генеруючі модулі протягом шести місяців після отримання звіту та рекомендації від відповідного ОСП відповідно до статті 38(4) .
Irish: When defining the pre-fault and post-fault conditions for the fault-ride-through capability, taking into account system characteristics such as network topology and generation mix
Ukrainian: (19) Під час визначення передаварійних і післяаварійних режимів для здатності проходити КЗ без відключення від мережі, враховуючи характеристики системи, такі як топологія мережі та структура генеруючих потужностей, відповідний ОСП повинен вирішити, чи слід надати пріоритет передаварійним умовам експлуатації генеруючих модулів, чи довшим часовим інтервалам усунення пошкоджень.
Irish: inter-area oscillations,
Ukrainian: - коливання потужності між зонами,
Irish: final operational notification (‘FON').
Ukrainian: (c) оперативне повідомлення про остаточний дозвіл на підключення (ДПО).
Irish: The table shows the minimum time periods during which a power-generating module must be capable of operating for voltages deviating from the reference 1 pu value at the connection point without disconnecting from the network where the voltage base for pu values is from 300 kV to 400 kV.
Ukrainian: У таблиці вказані мінімальні періоди часу, протягом яких генеруючий модуль повинен бути здатний працювати за напруг, що відхиляються від опорного значення в 1 в.о.
Irish: Type D power-generating modules shall fulfil the following requirements in relation to robustness:
Ukrainian: Генеруючі модулі типу D повинні відповідати таким вимогам щодо стабільності напруги:
Irish: The test shall be deemed successful if the following conditions are fulfilled:
Ukrainian: (b) випробування вважається успішним, якщо виконані такі умови:
Irish: Type B power park modules are subject to the compliance simulations in paragraphs 2 to 5. Instead of all or part of those simulations, the power-generating facility owner may use equipment certificates issued by an authorised certifier, which must be provided to the relevant system operator.
Ukrainian: Власники генеруючих об'єктів повинні провести моделювання реакції в режимі LFSM-O для синхронних генеруючих модулів типу В. Замість відповідних моделювань, власник генеруючого об'єкта може використовувати сертифікати відповідності обладнання, видані уповноваженим органом сертифікації, щоб продемонструвати відповідність окремій вимозі.
Irish: the test shall be deemed successful if the following conditions are cumulatively fulfilled:
Ukrainian: (c) випробування вважається успішним, якщо сукупно виконані такі умови:
Irish: Power to grant derogations
Ukrainian: Стаття 60 Повноваження надавати відступи
Irish: post-fault minimum short circuit capacity at each connection point expressed in MVA;
Ukrainian: (iii) післяаварійну мінімальну потужність КЗ у кожній точці приєднання, виражену в МВА.
Irish: Type C power park modules shall fulfil the following additional requirements in relation to voltage stability:
Ukrainian: Модулі енергоцентрів типу В повинні відповідати таким додатковим вимогам щодо стабільності напруги:
Irish: Parameters for Figure 3 for fault-ride-through capability of synchronous power-generating modules
Ukrainian: 3 щодо здатності синхронних генеруючих модулів до проходження КЗ без відключення від мережі
Irish: With regard to the tripping to houseload test the following requirements shall apply:
Ukrainian: До випробувань з перемикання на навантаження власних потреб застосовуються такі вимоги:
Irish: The register shall contain, in particular:
Ukrainian: Реєстр повинен містити, зокрема:
Irish: voltage;
Ukrainian: (i) напругу;
Irish: the synchronous power-generating module shall be capable of moving to any operating point within its U-Q/Pmax
Ukrainian: (iv) синхронний генеруючий модуль повинен бути здатний до переміщення в будь-яку робочу точку в межах свого графіка U-Q/Pmax у відповідних часових рамках до цільових значень, встановлених відповідним системним оператором;
Irish: Non-binding guidance on implementation
Ukrainian: Незобов'язальні настанови щодо імплементації
Irish: Voltage stability requirements applicable to AC-connected offshore power park modules
Ukrainian: Вимоги щодо надійності, що застосовуються до приєднаних на змінному струмі морських модулів енергоцентрів
Irish: With regard to the fault-ride-through simulation capability of type B power park modules, the following requirements shall apply:
Ukrainian: До моделювання здатності модулів енергоцентрів типу В проходити КЗ без відключення від мережі застосовуються такі вимоги:
Irish: Uret
Ukrainian: Моніторинг
Irish: the power-generating module's capability to ride through faults in accordance with the conditions set out in subparagraph (a) of Article 14(3) shall be demonstrated by simulation;
Ukrainian: (a) моделювання має продемонструвати здатність генеруючого модуля проходити КЗ без відключення від мережі відповідно до умов, визначених у підпараграфі (а) статті 14(3);
Irish: Operational notification of type A power-generating modules
Ukrainian: Оперативне повідомлення для генеруючих модулів типу A
Irish: the power park module shall be capable of moving to any operating point within its P-Q/Pmax
Ukrainian: (iv) модуль енергоцентру повинен бути здатний до переміщення в будь-яку робочу точку в межах свого графіка Р-Q/Рmax у відповідних часових рамках до цільових значень, встановлених відповідним системним оператором;
Irish: General requirements for type A power-generating modules
Ukrainian: Загальні вимоги для генеруючих модулів типу А