FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
Irish: ‘standard rating conditions' means the operating conditions of water heaters for establishing the rated heat output, water heating energy efficiency, sound power level and nitrogen oxide emissions, and of hot water storage tanks for establishing the standing loss;
Ukrainian: (6) "стандартні номінальні умови" означає робочі умови водонагрівачів для встановлення номінальної теплової потужності, енергоефективності нагрівання води, рівня звукової потужності та викидів оксиду азоту, а також умови експлуатації резервуарів для зберігання гарячої води для встановлення рівня постійних втрат тепла;
Irish: ‘sound power level' (LWA ) means the A-weighted sound power level, indoors and/or outdoors, expressed in dB;
Ukrainian: (16) "рівень звукової потужності" (LWA) означає зважений за шкалою А рівень звукової потужності в приміщення та/або поза ним (на вулиці), виражений у дБ;
Irish: implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water heaters and hot water storage tanks
Ukrainian: про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для водонагрівачів та резервуарів для зберігання гарячої води
Irish: ‘standby heat loss' (Pstby ) means the heat loss of a heat pump water heater in operating modes without heat demand, expressed in kW;
Ukrainian: (23) "втрата тепла у режимі очікування" (Pstby) означає втрату тепла водонагрівача з тепловим насосом у робочих режимах без потреби у теплі, виражену у кВт;
Irish: Measured parameter
Ukrainian: Орієнтовні еталонні параметри
Irish: The Member States authorities shall provide the test results and other relevant information to the authorities of the other Member States and to the Commission within one month of the decision being taken on the non-compliance of the model.
Ukrainian: (7) Органи держав-членів надають усю відповідну інформацію органам інших держав-членів та Комісії без жодних зволікань після ухвалення рішення про невідповідність моделі згідно з пунктами 3 та 6.
Irish: the heat generator water heating energy efficiency ηwh,nonsol in %, rounded to one decimal place;
Ukrainian: (c) енергоефективність нагріву води теплового генератора ηwh,nonsol у %, округлена до одного знака після коми;
Irish: Requirements for product information related to hot water storage tanks
Ukrainian: Вимоги до інформації про продукт, що стосується резервуарів для зберігання гарячої води
Irish: BENCHMARK FOR STANDING LOSS OF HOT WATER STORAGE TANKS WITH STORAGE VOLUME V, EXPRESSED IN LITRES:
Ukrainian: ЕТАЛОННІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ПОСТІЙНИХ ВТРАТ ТЕПЛА РЕЗЕРВУАРІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ З ОБ'ЄМОМ ЗБЕРІГАННЯ V, ВИРАЖЕНИМ У ЛІТРАХ:
Irish: Compliance with ecodesign requirements shall be measured and calculated in accordance with the requirements set out in Annexes III and IV.
Ukrainian: Відповідність вимогам до екодизайну визначається за допомогою вимірювань і розрахунків, проведених згідно з вимогами, установленими в додатках III і IV
Irish: Until 26 September 2018 Member States may allow the placing on the market and/or putting into service of water heaters which are in conformity with the national provisions in force when this Regulation is adopted regarding emissions of nitrogen oxides.
Ukrainian: До 26 вересня 2018 року держави-члени можуть дозволяти введення в обіг та/або введення в експлуатацію водонагрівачів, які відповідають національним положенням щодо викидів оксидів азоту, що діють на момент ухвалення цього Регламенту.
Irish: generates and transfers heat to deliver drinking or sanitary hot water at given temperature levels, quantities and flow rates during given intervals; and
Ukrainian: (b) генерує та передає тепло, необхідне для постачання гарячої питної води або води для санітарно-гігієнічних потреб із певною температурою, у певних кількостях та з певною подачею протягом певних інтервалів часу; та
Irish: Until 26 September 2017 Member States may allow the placing on the market and/or putting into service of hot water storage tanks, which are in conformity with the national provisions in force upon adoption of this Regulation regarding standing losses.
Ukrainian: До 26 вересня 2017 року держави-члени можуть дозволяти введення в обіг та/або введення в експлуатацію резервуарів для зберігання гарячої води, які відповідають національним положенням щодо постійних втрат тепла, що діють на момент ухвалення цього Регламенту.
Irish: ‘collector aperture area' (Asol ) means the maximum projected area through which unconcentrated solar radiation enters the collector, expressed in m2;
Ukrainian: (30) "площа апертури колектора" (Asol) означає максимальну розрахункову площу, через яку розсіяне сонячне випромінювання потрапляє в колектор, та яка виражена в м-2;
Irish: for storage water heaters with declared load profile S the storage volume shall not exceed 36 litres.
Ukrainian: (c) для накопичувальних водонагрівачів із заявленими профілями навантаження S об'єм зберігання повинен не перевищувати 36 літрів.
Irish: any specific precautions that shall be taken when the water heater is assembled, installed or maintained;
Ukrainian: (d) будь-які спеціальні заходи безпеки, яких необхідно вживати під час збирання, монтажу або обслуговування водонагрівача;
Irish: For water-/brine-to-water heat pump water heaters, the electricity consumption of one or more ground water pumps shall be taken into account.
Ukrainian: Для водогрійних нагрівачів з тепловими насосами вода-вода або соляний розчин-вода враховують споживання електроенергії одним насосом або більше для ґрунтових вод.
Irish: ‘smart control compliance' (smart) means the measure of whether a water heater equipped with smart controls fulfils the criterion set out in point 4 of Annex
Ukrainian: (16) "відповідність розумного регулятора" (smart) означає ступінь, якою водонагрівач, оснащений розумним регуляторами, відповідає критерію, встановленому в пункті 4 додатка IV;
Irish: the sound power level LWA in dB, outdoors, rounded to the nearest integer.
Ukrainian: (s) рівень звукової потужності поза приміщенням (на вулиці) LWA у дБ, округлений до найближчого цілого числа.
Irish: Daily electricity consumption Qelec
Ukrainian: Добове споживання електроенергії Qelec
Irish: Until 26 September 2015 Member States may allow the placing on the market and/or putting into service of water heaters which are in conformity with the national provisions in force when this Regulation is adopted regarding water heating energy efficiency and sound power level.
Ukrainian: До 26 вересня 2015 року держави-члени можуть дозволяти введення в обіг та/або введення в експлуатацію водонагрівачів, які відповідають національним положенням щодо енергоефективності нагріву води та рівня звукової потужності, що діють на момент ухвалення цього Регламенту.
Irish: ‘standby power consumption' (solstandby) means the rated electrical power consumption of a solar water heater when the pump and the heat generator of a solar water heater are inactive, expressed in W;
Ukrainian: (40) "енергоспоживання в режимі очікування" (solstandby) означає номінальне споживання електроенергії водонагрівачем на сонячній енергії, коли насос і тепловий генератор водонагрівача на сонячній енергії є неактивними, виражене в Вт;
Irish: rated heat output ≤ 6 kW: 39 dB;
Ukrainian: (a) номінальною тепловою потужністю ≤ 6 кВт: 39 дБ;
Irish: ‘incidence angle' means the angle between the direction to the sun and the direction perpendicular to the solar collector aperture;
Ukrainian: (35) "кут падіння" означає кут між напрямком сонячних променів і напрямком, перпендикулярним апертурі сонячного колектора;
Irish: The ecodesign requirements for water heaters and hot water storage tanks are set out in Annex
Ukrainian: Вимоги до екодизайну водонагрівачів та резервуарів для зберігання гарячої води встановлено в додатку II .
Irish: CONDITIONS FOR TESTING HEAT PUMP WATER HEATERS
Ukrainian: УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ ВОДОНАГРІВАЧІВ З ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ
Irish: from 26 September 2018:
Ukrainian: (c) з 26 вересня 2018 року:
Irish: ‘first-order coefficient' (a1 ) means the heat loss coefficient of a solar collector, expressed in W/(m2 K);
Ukrainian: (32) "коефіцієнт першого порядку" (а1) означає коефіцієнт втрати тепла сонячного колектора, виражений у Вт/(м-2 К);
Irish: ‘heat pump water heater' means a water heater using ambient heat from an air source, water source or ground source, and/or waste heat for heat generation;
Ukrainian: (11) "водонагрівач з тепловим насосом" означає водонагрівач, що для генерування тепла використовує навколишнє тепло з джерела повітря, води або землі та/або відпрацьоване тепло;
Irish: DETERMINATION OF THE AMBIENT CORRECTION TERM Qcor
Ukrainian: ВИЗНАЧЕННЯ КОРИГУВАЛЬНОГО КОЕФІЦІЄНТА З ОГЛЯДУ НА НАВКОЛИШНЮ ТЕМПЕРАТУРУ Qcor
Irish: ‘incidence angle modifier' (IAM) means the ratio of the useful heat output of a solar collector at a given incidence angle and its useful heat output at an incidence angle of 0 degrees;
Ukrainian: (34) "модифікатор кута падіння" (ІАМ) означає співвідношення корисної теплової потужності сонячного колектора за певного кута падіння та його корисної теплової потужності за кута падіння 0 градусів;
Irish: in addition, for storage water heaters with declared load profiles 3XS, XXS and XS:
Ukrainian: крім того, для накопичувальних водонагрівачів із заявленими профілями навантаження 3XS, XXS та XS:
Irish: in addition, for heat pump water heaters:
Ukrainian: крім того, для водонагрівачів з тепловим насосом:
Irish: ECODESIGN REQUIREMENTS FOR HOT WATER STORAGE TANKS
Ukrainian: ВИМОГИ ДО ЕКОДИЗАЙНУ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Irish: Member State authorities shall use the procedures set out in Annexes III and IV.
Ukrainian: Органи держави-члена використовують методи вимірювання та розрахунку, встановлені в додатку III та додатку IV .
Irish: ‘solar water heater' means a water heater equipped with one or more solar collectors, solar hot water storage tanks, heat generators and possibly pumps in the collector loop and other parts; a solar water heater is placed on the market as one unit;
Ukrainian: (12) "водонагрівач на сонячній енергії" означає водонагрівач, оснащений одним або кількома сонячними колекторами, резервуарами для зберігання гарячої води, що працюють від сонячної енергії, тепловими генераторами, а також, за необхідності, насосами в петлі колектора та іншими елементами; водонагрівач на сонячній енергії вводять в обіг як один виріб;
Irish: rated heat output > 30 kW and ≤ 70 kW: 67 dB.
Ukrainian: (d) номінальною тепловою потужністю > 30 кВт і ≤ 70 кВт: 67 дБ.
Irish: ‘storage water heater' means a water heater equipped with hot water storage tank(s), heat generator(s) and possibly other parts, which are contained in a single housing;
Ukrainian: (1) "накопичувальний водонагрівач" означає водонагрівач, оснащений резервуаром (резервуарами) для зберігання гарячої води, тепловим генератором (тепловими генераторами) та, можливо, іншими деталями, що знаходяться в одному корпусі;
Irish: Languages, formats and link to OJ
Ukrainian: Терміни та означення, застосовні для додатків II-VI
Irish: From 26 September 2015 the sound power level of heat pump water heaters shall not exceed the following values:
Ukrainian: З 26 вересня 2015 року рівень звукової потужності водонагрівачів з тепловим насосом повинен не перевищувати такі значення:
Irish: any specific precautions that shall be taken when the hot water storage tank is assembled, installed or maintained;
Ukrainian: (c) будь-які спеціальні заходи безпеки, яких необхідно вживати під час збирання, монтажу або обслуговування резервуара для зберігання гарячої води;
Irish: BENCHMARKS FOR WATER HEATING ENERGY EFFICIENCY OF WATER HEATERS:
Ukrainian: ЕТАЛОННІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НАГРІВУ ВОДИ ВОДОНАГРІВАЧІВ:
Irish: The results shall be used for the calculations set out in point 3(b) of Annex
Ukrainian: Результати використовуватимуть для розрахунків, зазначених у пункті 3(b) додатка IV, згідно з умовами, викладеними у таблицях 2 і 3 .
Irish: the water heating energy efficiency ηwh in %, rounded to one decimal place;
Ukrainian: (a) енергоефективність нагріву води ηwh у %, округлена до одного знака після коми;
Irish: (maximum + 15 °C)
Ukrainian: + 20 °C (максимум + 15 °C)
Irish: ‘biomass fuel' means a gaseous or liquid fuel produced from biomass;
Ukrainian: (8) "біопаливо" означає газоподібне чи рідке паливо, вироблене з біомаси;
Irish: ‘water draw-off' means a given combination of useful water flow rate, useful water temperature, useful energy content and peak temperature, as specified in Annex
Ukrainian: (3) "забір води" означає певну комбінацію корисної витрати води, корисної температури води, корисного енергетичного вмісту та пікової температури, як визначено в таблиці 1 додатка III;
Irish: The measured value shall not be more than 2 dB higher than the rated value.
Ukrainian: Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більше ніж на 2 дБ.
Irish: ‘second-order coefficient' (a2 ) means the coefficient measuring the temperature dependence of the first-order coefficient, expressed in W/(m2 K2);
Ukrainian: (33) "коефіцієнт другого порядку" (а2) означає коефіцієнт залежності коефіцієнта першого порядку від температури, виражений у Вт/(м-2 К-2);
Irish: Storage volume V
Ukrainian: Об'єм зберігання V
Irish: the collector aperture area Asol in m2, rounded to two decimal places;
Ukrainian: (1) площа апертури колектора Аsol у м-2, округлена до двох знаків після коми;
Irish: the second-order coefficient a2 in W/(m2 K2), rounded to three decimal places;
Ukrainian: (o) коефіцієнт другого порядку а2 у Вт/(м-2 К-2), округлений до трьох знаків після коми;
Irish: ‘storage volume' (V) means the rated volume of a hot water storage tank or a storage water heater, expressed in litres;
Ukrainian: (5) "об'єм зберігання" (V) означає номінальний об'єм резервуара для зберігання гарячої води або накопичувального водонагрівача, виражений у літрах;
Irish: ‘auxiliary electricity consumption' (Qaux ) means the annual electricity consumption of a solar water heater that is due to the pump power consumption and the standby power consumption, expressed in kWh in terms of final energy;
Ukrainian: (38) "допоміжне споживання електроенергії" (Qaux) означає річний обсяг споживання електроенергії водонагрівачем на сонячній енергії, що є результатом енергоспоживання насоса та споживання електроенергії в режимі очікування, виражений в кВт⋅год як кінцеве енергоспоживання;
Irish: ‘useful water flow rate' (f) means the minimum flow rate, expressed in litres per minute, for which hot water is contributing to the reference energy, as specified in Annex
Ukrainian: (4) "корисна подача води" (f) означає мінімальну подачу, виражену у літрах за хвилину, за якої гаряча вода сприяє еталонній енергії, як визначено у таблиці 1 додатка III;
Irish: rated heat output > 12 kW and ≤ 30 kW: 41 dB;
Ukrainian: (c) номінальною тепловою потужністю > 12 кВт і ≤ 30 кВт: 41 дБ;
Irish: Q ref
Ukrainian: Qref
Irish: ECODESIGN REQUIREMENTS FOR WATER HEATERS
Ukrainian: ВИМОГИ ДО ЕКОДИЗАЙНУ ДЛЯ ВОДОНАГРІВАЧІВ
Irish: ‘annual non-solar heat contribution' (Qnonsol ) means the annual contribution of electricity (expressed in kWh in terms of primary energy) and/or fuel (expressed in kWh in terms of GCV) to the useful heat output of a solar water heater, taking into account the annual amount of heat captured by the solar collector and the heat losses of the solar hot water storage tank;
Ukrainian: (27) "річна частка енергії, іншої ніж сонячна енергія" (Qnonsol) означає річну частку електроенергії (виражену в кВт⋅год як первинна енергія) та/або палива (вираженого у кВт⋅год як GCV) в корисній тепловій потужності водонагрівача на сонячній енергії з урахуванням обсягу тепла, отриманого сонячним колектором протягом року, і тепла, втраченого резервуаром для зберігання гарячої води на сонячній енергії;
Irish: the first-order coefficient a1 in W/(m2 K), rounded to two decimal places;
Ukrainian: (n) коефіцієнт першого порядку а1 у Вт/(м-2 К), округлений до двох знаків після коми;
Irish: in addition, for solar water heaters under average climate conditions:
Ukrainian: крім того, для водонагрівачів на сонячній енергії за середніх кліматичних умов:
Irish: ‘pump power consumption' (solpump) means the rated electrical power consumption of the pump in the collector loop of a solar water heater, expressed in W;
Ukrainian: (39) "енергоспоживання насоса" (solpump) означає номінальне споживання електроенергії насосом в петлі колектора водонагрівача на сонячній енергії, виражене в Вт;
Irish: in addition, for solar water heaters:
Ukrainian: крім того, для водонагрівачів на сонячній енергії:
Irish: ‘useful water temperature' (Tm ), means the water temperature, expressed in degrees Celsius, at which hot water starts contributing to the reference energy, as specified in Annex
Ukrainian: (5) "корисна температура води" (Tm) означає температуру води, виражену в градусах за Цельсієм, за якої гаряча вода починає сприяти еталонній енергії, як визначено у таблиці 1 додатка III;
Irish: ‘smart control factor' (SCF) means the water heating energy efficiency gain due to smart control under the conditions set out in point 3 of Annex
Ukrainian: (17) "чинник розумного регулювання" (SCF) означає підвищення енергоефективності, якого вдалося досягти завдяки розумному регулятору за умов, викладених у пункті 3 додатка III;
Irish: the storage volume V in litres, rounded to one decimal place;
Ukrainian: (a) об'єм зберігання V в літрах, округлена до одного знака після коми;
Irish: For the purposes of Annexes II to VI the following definitions shall apply:
Ukrainian: Для цілей додатків II-VI застосовують такі терміни та означення:
Irish: ‘daily electricity consumption' (Qelec ) means the consumption of electricity over 24 consecutive hours under the declared load profile, expressed in kWh in terms of final energy;
Ukrainian: (12) "добове споживання електроенергії" (Qelec) означає обсяг споживання електроенергії протягом 24 годин поспіль відповідно до заявленого профілю навантаження, виражений у кВт⋅год як кінцеве енергоспоживання;
Irish: ‘ambient correction term' (Qcor ) means a term which takes into account the fact that the place where the water heater is installed is not an isothermal place, expressed in kWh;
Ukrainian: (22) "коригувальний коефіцієнт з огляду на навколишню температуру" (Qcor) означає коефіцієнт, який бере до уваги, що температура в місці встановлення водонагрівача не є сталою, та який виражено в кВт⋅год;
Irish: ‘annual energy consumption' (Qtota ) means the annual energy consumption of a solar water heater, expressed in kWh in terms of primary energy and/or kWh in terms of GCV;
Ukrainian: (26) "річний обсяг енергоспоживання" (Qtota) означає річний обсяг енергоспоживання водонагрівача на сонячній енергії, виражений у кВт⋅год як первинна енергія та/або в кВт⋅год як GCV;
Irish: ‘standing loss' (S) means the heating power dissipated from a hot water storage tank at given water and ambient temperatures, expressed in W;
Ukrainian: (17) "постійні втрати тепла" (S) означає теплову потужність, яку втрачає резервуар для зберігання гарячої води за певної температури води та певної навколишньої температури, виражену у Вт;
Irish: ‘water heater housing' means the part of a water heater designed to have a heat generator fitted;
Ukrainian: (3) "корпус водонагрівача" означає частину водонагрівача, призначену для встановлення в ній теплового генератора;
Irish: Average climate conditions
Ukrainian: Середні кліматичні умови
Irish: The measured value shall not be more than 20 % higher than the rated value.
Ukrainian: Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більше ніж на 20%.
Irish: CONDITIONS FOR TESTING SOLAR WATER HEATERS
Ukrainian: УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ ВОДОНАГРІВАЧІВ НА СОНЯЧНІЙ ЕНЕРГІЇ
Irish: ‘peak temperature' (Tp ) means the minimum water temperature, expressed in degrees Celsius, to be achieved during water draw-off, as specified in Annex
Ukrainian: (8) "пікова температура" (Tp) означає мінімальну температуру води, виражену в градусах Цельсія, яку необхідно досягти під час забору води, як визначено в таблиці 1 додатка III;
Irish: ‘daily fuel consumption' (Qfuel ) means the consumption of fuels over 24 consecutive hours under the declared load profile, expressed in kWh in terms of GCV;
Ukrainian: (13) "добове споживання палива" (Qfuel) означає обсяг споживання палива протягом 24 годин поспіль відповідно до заявленого профілю навантаження, виражений у кВт⋅год як GCV;
Irish: Load profiles of water heaters
Ukrainian: Профілі навантаження водонагрівачів
Irish: October
Ukrainian: Жовтень
Irish: the annual auxiliary electricity consumption Qaux in kWh, rounded to one decimal place.
Ukrainian: (d) річний обсяг допоміжного споживання електроенергії Qaux у кВт⋅год, округлений до одного знака після коми.
Irish: The ambient correction term is calculated as follows:
Ukrainian: (a) Розрахунок чинника розумного регулювання здійснюють так:
Irish: combustion of fossil fuels and/or biomass fuels;
Ukrainian: (a) спалювання викопного палива та/або палива з біомаси;
Irish: conventional water heaters using gaseous fuels: 56 mg/kWh fuel input in terms of GCV,
Ukrainian: - конвенційні водонагрівачі, що використовують газоподібне паливо: 56 мг/кВт⋅год витрати палива як GCV,
Irish: Requirements for storage volume of storage water heaters with declared load profiles 3XS, XXS, XS and S
Ukrainian: Вимоги до об'єму зберігання для накопичувальних водонагрівачів із заявленими профілями навантаження 3XS, XXS, XS і S
Irish: The measured value shall not be more than 2 % lower than the rated value.
Ukrainian: Визначене значення не повинно бути нижчим за заявлене значення більше ніж на 2%.
Irish: ‘reference energy' (Qref ) means the sum of the useful energy content of water draw-offs, expressed in kWh, in a particular load profile, as specified in Annex
Ukrainian: (9) "еталонна енергія" (Qref), означає суму корисного енергетичного вмісту забору води, виражену в кВт⋅год, у певному профілі навантаження, як визначено в таблиці 1 додатка III;
Irish: The following parameters shall be established for water heaters:
Ukrainian: Для водонагрівачів встановлюють такі параметри:
Irish: Measurements
Ukrainian: Параметри
Irish: For the purposes of Annexes II to VI, additional definitions are set out in Annex
Ukrainian: Для цілей додатків II-VI додаткові терміни та означення встановлено в додатку I .
Irish: the results of the calculations for the technical parameters specified in point 2 of Annex
Ukrainian: (c) результати розрахунку технічних параметрів, зазначених у пункті 2 додатка IV;
Irish: the annual non-solar heat contribution Qnonsol in kWh in terms of primary energy for electricity and/or in kWh in terms of GCV for fuels, rounded to one decimal place;
Ukrainian: (b) річна частка енергії, іншої ніж сонячна енергія, Qnonsol у кВт⋅год як первинне енергоспоживання для електроенергії та/або у кВт⋅год як GCV для різних видів палива, округлена до одного знака після коми;
Irish: (+ 12 °C)
Ukrainian: + 20 °C (+ 12 °C)
Irish: the results of the measurements for the technical parameters specified in point 7 of Annex
Ukrainian: (b) результати вимірювання технічних параметрів, зазначених у пункті 7 додатка III;
Irish: Sound power level LWA , indoors and/or outdoors
Ukrainian: Рівень звукової потужності LWA у приміщенні та/або поза приміщенням (на вулиці)
Irish: GENERAL CONDITIONS FOR TESTING WATER HEATERS
Ukrainian: ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ ВОДОНАГРІВАЧІВ
Irish: Weekly fuel consumption without smart controls Qfuel,week
Ukrainian: Тижневе споживання електроенергії без розумного регулятора Qfuel,week
Irish: ‘rated heat output' means the declared heat output of the water heater when providing water heating at standard rating conditions, expressed in kW;
Ukrainian: (4) "номінальна теплова потужність" означає заявлену теплову потужність водонагрівача при нагріванні води за стандартних номінальних умов, виражену в кВт;
Irish: the pump power consumption solpump in W, rounded to two decimal places;
Ukrainian: (q) енергоспоживання насоса solpump у Вт, округлене до двох знаків після коми;
Irish: rated heat output > 6 kW and ≤ 12 kW: 40 dB;
Ukrainian: (b) номінальною тепловою потужністю > 6 кВт і ≤ 12 кВт: 40 дБ;