FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
Irish: ‘capacity' means, for blast cabinets, the food weight which can be processed (by the blast cabinet) to below 10 °C in the case of chilling and below - 18 °C in the case of freezing in a single operation;
Ukrainian: (d) «потужність», щодо шокових шаф, означає вагу їжі, яка може підлягати технологічній операції, що здійснюється шоковою шафою, з охолоджування до температури нижче 10 °C та заморожування до температури нижче -18 °C у рамках єдиної операції;
Irish: the rated COP, at full load and 32 °C ambient temperature, rounded to two decimal places, and rated cooling capacity and power input, expressed in kW and rounded to two decimal places;
Ukrainian: - номінальний COP за повного навантаження і температури навколишнього середовища 32 °C, округлений до двох знаків після коми, номінальну потужність охолоджування та споживану потужність, виражені у кВт і округлені до двох знаків після коми;
Irish: Verification procedure for market surveillance purposes for professional refrigerated storage cabinets
Ukrainian: Перевірка відповідності продукту органами ринкового нагляду для професійних холодильних шаф
Irish: ‘annual electricity consumption' is calculated as the sum of the ratios between each bin-specific cooling demand and the corresponding bin-specific coefficient of performance, multiplied by the corresponding number of bin hours;
Ukrainian: (21) «річний обсяг споживання електроенергії» розраховують як суму співвідношень між кожною потребою охолодження для певного біну та відповідним коефіцієнтом корисної дії для певного біну, помножену на відповідну тривалість біну в годинах;
Irish: the rated cooling capacity, rated power input and rated COP;
Ukrainian: - номінальна потужність охолоджування, номінальна споживана потужність і СОР;
Irish: ‘bin-specific cooling demand' means the cooling demand for every bin in the year, calculated as the rated cooling capacity multiplied by the part load ratio, expressed in kW to two decimal places;
Ukrainian: (18) «потреба охолодження для певного біну» означає потребу охолодження для кожного біну в році, розраховану як номінальна потужність охолодження, помножена на коефіцієнт часткового навантаження, виражену в кВт з двома знаками після коми;
Irish: ‘low temperature' means that the process chiller is capable of delivering its rated cooling capacity at an indoor heat exchanger outlet temperature of - 25 °C, at standard rating conditions;
Ukrainian: (t) «низька температура» означає, що промисловий охолоджувач здатний видавати номінальну потужність охолоджування за температури на виході на внутрішньому теплообміннику -25 °C за стандартних номінальних умов;
Irish: the refrigerant charge, expressed in kg and rounded to two decimal places;
Ukrainian: (xi) кількість холодоагента, виражена в кг і округлена до двох знаків після коми;
Irish: Verification procedure for market surveillance purposes for process chillers
Ukrainian: Стаття 5 Процедура перевірки для цілей ринкового нагляду
Irish: ‘rated cooling capacity' (PA ) means the cooling capacity that the condensing unit enables the vapour compression cycle to reach, once connected to an evaporator and an expansion device, when operating at full load, and measured at standard rating conditions with the reference ambient temperature set at 32 °C, expressed in kW to two decimal places;
Ukrainian: (12) «номінальна потужність охолоджування» (PA ) означає потужність охолоджування, якої конденсаційна установка дозволяє досягти парокомпресійному циклу після підключення до випарника та розширювального пристрою, працюючи за повного навантаження, виміряну за стандартних номінальних умов при еталонній температурі навколишнього середовища в 32 °C, і виражену в кВт з двома знаками після коми;
Irish: Declared power input
Ukrainian: Заявлена споживана потужність
Irish: From 1 July 2016, the following product information on professional refrigerated storage cabinets shall be provided, in the instruction booklet for installers and end-users, and in the free access websites of manufacturers, their authorised representatives and importers:
Ukrainian: (а) З 1 липня 2016 року в буклетах з інструкціями для монтажників і кінцевих користувачів та на вільнодоступних вебсайтах виробників, їхніх уповноважених представників та імпортерів повинна надаватися така інформація про продукт для професійних холодильних шаф:
Irish: ‘light-duty cabinet', also known as ‘semi-professional cabinet', means a professional refrigerated storage cabinet only capable of continuously maintaining chilled or frozen operating temperature in all its compartment(s) in ambient conditions corresponding to climate class 3, as detailed in Table 3 of Annex
Ukrainian: (9) «малопотужна шафа», також відома як «напівпрофесійна шафа», означає професійну холодильну шафу, здатну постійно підтримувати робочу температуру охолоджування чи заморожування в усіх відділення лише в умовах навколишнього середовища, що відповідають кліматичному класу 3, як викладено в таблиці 3 додатка IV; якщо шафа здатна підтримувати температуру в умовах навколишнього середовища, що відповідають кліматичному класу 4, вона не вважається малопотужною шафою;
Irish: professional refrigerated storage cabinets shall comply with requirements set out in point 1(a)(ii) of Annex
Ukrainian: (1) професійні холодильні шафи повинні відповідати вимогам, визначеним у пункті 1(a)(ii) додатка II.
Irish: Display
Ukrainian: Показник
Irish: ‘declared power input' means the electrical power input needed by the condensing unit to meet the declared cooling capacity, expressed in kW to two decimal places;
Ukrainian: (30) «заявлена споживана потужність» означає споживану електричну потужність, необхідну для конденсаційної установки для відповідності заявленій потужності охолоджування, виражену в кВт з двома знаками після коми;
Irish: From 1 July 2018:
Ukrainian: (c) З 1 липня 2018 року:
Irish: Languages, formats and link to OJ
Ukrainian: ДОДАТОК I Терміни та означення, застосовні для цілей додат…
Irish: From 1 July 2016 the following indicative product information on blast cabinets shall be provided in the instruction booklet for installers and end-users, and in the free access websites of manufacturers, their authorised representatives and importers:
Ukrainian: (c) З 1 липня 2016 року в буклетах з інструкціями для монтажників і кінцевих користувачів та на вільнодоступних вебсайтах виробників, їхніх уповноважених представників та імпортерів повинна надаватися така орієнтовна інформація про продукт для шокових шаф:
Irish: Adjustment factors of 1,2 for light-duty cabinets at chilled operating temperature and 1,1 for light-duty cabinets at frozen operating temperature should then be applied to the testing results thus obtained for light-duty cabinets for the purpose of information declaration according to Annex
Ukrainian: У такому разі, до результатів випробувань, отриманих таким чином для малопотужних шаф, для цілей декларування інформації відповідно до пункту 2(а) додатка II, застосовують коригувальні коефіцієнти 1,2 - для малопотужних шаф за робочої температури охолоджування, і 1,1 - для малопотужних шаф за робочої температури заморожування.
Irish: professional refrigerated storage cabinets shall comply with requirements set out in point 1(a)(iii) of Annex
Ukrainian: (1) професійні холодильні шафи повинні відповідати вимогам, визначеним у пункті 1(a)(iii) додатка II.
Irish: Rated cooling capacity
Ukrainian: Номінальна потужність охолоджування
Irish: The ecodesign requirements for process chillers are set out in Annex
Ukrainian: Вимоги до екодизайну для промислових охолоджувачів установлено в додатку VII .
Irish: condensing units shall comply with the requirements set out in points 1(a) and 2 of Annex
Ukrainian: (1) конденсаційні установки повинні відповідати вимогам, визначеним у пунктах 1(a) і 2 додатка V;
Irish: Professional refrigerated storage cabinets shall be tested:
Ukrainian: (c) Професійні холодильні шафи випробовують за такої температури:
Irish: process chillers exclusively using evaporative condensing;
Ukrainian: (b) промислових охолоджувачів, які використовують виключно технологію випарної конденсації;
Irish: the rated cooling capacity, rated power input, expressed in kW and rounded to two decimal places;
Ukrainian: (iii) номінальна потужність охолоджування та номінальна споживана потужність, виражені у кВт і округлені до двох знаків після коми;
Irish: Experimental features
Ukrainian: Інші показники
Irish: Cooling capacity
Ukrainian: Потужність охолоджування
Irish: ‘declared coefficient of performance' means the coefficient of performance at a limited number of specified bins, and calculated as the declared cooling capacity divided by the declared power input;
Ukrainian: (28) «заявлений коефіцієнт корисної дії» означає коефіцієнт корисної дії з обмеженою кількістю встановлених бінів і розраховується як заявлена потужність охолоджування, поділена на заявлену споживану потужність;
Irish: ‘rated energy efficiency ratio' (EERA ) means the rated cooling capacity, expressed in kW, divided by the rated power input, expressed in kW, expressed to two decimal places;
Ukrainian: (35) «номінальний коефіцієнт енергоефективності» (EERA) означає номінальну потужність охолоджування, виражену в кВт, поділену на номінальну споживану потужність, виражену в кВт, округлену до двох знаків після коми;
Irish: the seasonal energy performance ratio (SEPR) is not more than 10 % lower than the declared value, with point A measured at the rated cooling capacity;
Ukrainian: Визначене значення не повинне бути меншим за заявлене значення більше ніж на 10 %, із точкою A виміряною за номінальної потужності охолоджування.
Irish: ‘medium temperature' means that the process chiller is capable of delivering its rated cooling capacity at an indoor heat exchanger outlet temperature of - 8 °C, at standard rating conditions;
Ukrainian: (u) «середня температура» означає, що промисловий охолоджувач здатний видавати номінальну потужність охолоджування за температури на виході на внутрішньому теплообміннику -8 °C за стандартних номінальних умов;
Irish: Definitions related to professional refrigerated storage cabinets and blast cabinets
Ukrainian: Терміни та означення, що стосуються професійних холодильних шаф і шокових шаф
Irish: ‘rated cooling capacity' means the cooling capacity which the condensing unit allows the vapour compression cycle to reach, once connected to an evaporator and an expansion device, when operating at full load, and measured at standard rating conditions with the reference ambient temperature set at 32 °C, expressed in kW;
Ukrainian: (r) «номінальна потужність охолоджування» означає потужність охолоджування, якої конденсаційна установка дозволяє досягти парокомпресійному циклу після підключення до випарника та розширювального пристрою, працюючи за повного навантаження, виміряну за стандартних номінальних умов при еталонній температурі навколишнього середовища в 32 °C, і виражену в кВт;
Irish: Refrigerant fluid(s): [information identifying the refrigerant fluid(s) intended to be used with the process chiller]
Ukrainian: Рідкий холодоагент (рідкі холодоагенти): [інформація, що ідентифікує рідкий холодоагент (рідкі холодоагенти), призначений для використання у промисловому охолоджувачі]
Irish: Information requirements for condensing units with a rated cooling capacity higher than 5kW and 2kW for medium and low operating temperatures respectively
Ukrainian: Вимоги до інформації для конденсаційних установок з номінальною потужністю охолоджування вищою за 5 кВт для середньої робочої температури і 2 кВт для низької робочої температури відповідно
Irish: any specific precautions that are to be taken when the process chiller is maintained;
Ukrainian: (x) будь-які спеціальні заходи безпеки, яких необхідно вживати під час обслуговування промислового охолоджувача;
Irish: chilled/frozen/multi-use
Ukrainian: охолоджування/заморожування/
Irish: ‘rated coefficient of performance' (COPA ) means the rated cooling capacity, expressed in kW, divided by the rated power input, expressed in kW, expressed to two decimal places;
Ukrainian: (14) «номінальний коефіцієнт корисної дії» (COPA) означає номінальну потужність охолоджування, виражену в кВт, поділену на номінальну споживану потужність, виражену в кВт, округлену до двох знаків після коми;
Irish: Refrigerant fluid(s): [information to identify the refrigerant fluid(s) intended to be used with the condensing unit]
Ukrainian: Рідкий холодоагент (рідкі холодоагенти): [інформація, що ідентифікує рідкий холодоагент (рідкі холодоагенти), призначений для використання у конденсаційній установці]
Irish: Seasonal energy performance ratio
Ukrainian: Сезонний коефіцієнт енергоефективності (SEPR)
Irish: static air cabinets;
Ukrainian: (f) вітрин для салатів;
Irish: ‘declared cooling capacity' means the cooling capacity delivered by the chiller to meet the declared cooling demand;
Ukrainian: (50) «заявлена потужність охолоджування» означає потужність охолоджування, видану охолоджувачем для відповідності заявленій потребі охолодження;
Irish: ‘annual cooling demand' means the sum of each bin-specific cooling demand multiplied by the corresponding number of bin hours;
Ukrainian: (17) «річна потреба охолодження» означає суму потреби охолодження для певного біну, помножену на відповідну тривалість біну в годинах;
Irish: Net volume
Ukrainian: Чистий об'єм
Irish: Information requirements for condensing units with a rated cooling capacity lower than 5kW and 2kW for medium and low operating temperatures respectively
Ukrainian: Вимоги до інформації для конденсаційних установок з номінальною потужністю охолоджування нижчою за 5 кВт для середньої робочої температури і 2 кВт для низької робочої температури відповідно
Irish: M and N coefficient values
Ukrainian: Значення коефіцієнта M і N
Irish: heavy-duty cabinets shall comply with the requirements set out in point 1(b) and 2(a) of Annex
Ukrainian: (4) високо потужні шафи повинні відповідати вимогам, визначеним у пунктах 1(b) і 2(a) додатка II.
Irish: Definitions applicable for Annexes II to XII
Ukrainian: Терміни та означення, застосовні для цілей додатків II-XII
Irish: From 1 July 2018, the seasonal energy performance ratio (SEPR) of process chillers shall not fall below the following values:
Ukrainian: (b) З 1 липня 2018 року сезонний коефіцієнт енергоефективності (SEPR) промислових охолоджувачів повинен бути не нижчим за такі значення:
Irish: for condensing units with a rated cooling capacity higher than 5kW and 2kW for medium and low operating temperatures respectively:
Ukrainian: (iii) для конденсаційних установок з номінальною потужністю охолоджування вищою за 5 кВт для середньої робочої температури і 2 кВт для низької робочої температури відповідно:
Irish: Compliance with ecodesign requirements for process chillers shall be measured and calculated in accordance with the methods set out in Annex
Ukrainian: Вимірювання та розрахунок відповідності вимогам до екодизайну для промислових охолоджувачів здійснюють згідно з методами, визначеними у додатку VIII .
Irish: From 1 July 2016, the seasonal energy performance ratio (SEPR) of process chillers shall not fall below the following values:
Ukrainian: (a) З 1 липня 2016 року сезонний коефіцієнт енергоефективності (SEPR) промислових охолоджувачів повинен бути не нижчим за такі значення:
Irish: XI when performing the market surveillance checks referred to in Article 3(2) of Directive 2009/125/EC to ensure compliance with the requirements set out in Annex
Ukrainian: Органи держав-членів застосовують процедуру перевірки, визначену в додатку IX , додатку X і додатку XI , під час здійснення перевірок у цілях ринкового нагляду, зазначених у статті 3(2) Директиви 2009/125/ЄС, для забезпечення відповідності вимогам, встановленим у додатку II , додатку V і додатку VII до цього Регламенту.
Irish: for condensing units with a rated cooling capacity lower than 5kW and 2kW for medium and low temperatures respectively:
Ukrainian: (ii) для конденсаційних установок з номінальною потужністю охолоджування нижчою за 5 кВт для середньої температури і 2 кВт для низької температури відповідно:
Irish: Chilled counter
Ukrainian: Ctrl-Enter
Irish: Having regard to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (1) and in particular Article 15(1) thereof,
Ukrainian: Регламент Комісії (ЄС) 2015/1095 від 5 травня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для [...]
Irish: Parameters at part load and ambient temperature 15 °C
Ukrainian: Параметри за часткового навантаження та температури навколишнього середовища 15 °C (точка (C)
Irish: Frozen volume
Ukrainian: Еталонне значення
Irish: Information requirements for process chillers
Ukrainian: Вимоги до інформації для промислових охолоджувачів
Irish: kWh/a
Ukrainian: кВт•год/рік
Irish: (EEI) limits:
Ukrainian: Insert code:
Irish: the annual energy consumption of the cabinet, expressed in kWh per year;
Ukrainian: (v) річний обсяг споживання енергії шафою, виражений у кВт•год/рік;
Irish: for condensing units with a rated cooling capacity lower than 2 kW at low temperature and 5 kW at medium temperature, the coefficients of performance COPB, COPc, COPD are not more than 10 % lower than the declared value measured at the declared cooling capacity;
Ukrainian: Коефіцієнти корисної дії COPB , COPC і COPD для конденсаційних установок з номінальною потужністю охолоджування вищою за 2 кВт за низької температури і 5 кВт за середньої температури
Irish: Power input
Ukrainian: Передбачуване використання
Irish: Parameters at part load and ambient temperature 5 °C
Ukrainian: Параметри за часткового навантаження та температури навколишнього середовища 5 °C (точка (D)
Irish: (EEI) was identified as follows:
Ukrainian: (2) Модель вважають такою, що відповідає застосовним вимогам, якщо:
Irish: the rated energy efficiency ratio (EERA ) is not more than 10 % lower than the declared value, measured at the rated cooling capacity.
Ukrainian: Визначене значення не повинне бути меншим за заявлене значення, виміряне за номінальної потужності охолоджування, більше ніж на 10 %.
Irish: Parameters at part load and ambient temperature 25 °C
Ukrainian: Параметри за часткового навантаження та температури навколишнього середовища 25 °C (точка (B)
Irish: Legally binding print editions
Ukrainian: Номінальна споживана потужність
Irish: for condensing units with a rated cooling capacity higher than 2 kW at low temperature and 5 kW at medium temperature, the seasonal energy performance ratio (SEPR) is not more than 10 % lower than the declared value, with point A measured at the rated cooling capacity;
Ukrainian: Сезонний коефіцієнт енергоефективності (SEPR) для конденсаційних установок з номінальною потужністю охолоджування вищою за 2 кВт за низької температури і 5 кВт за середньої температури
Irish: the average of the three units for the measured value of energy consumption is not greater than the rated value (E24h) by more than 10 %.
Ukrainian: Визначені значення не повинні бути меншими за заявлене значення, виміряне за номінальної потужності охолоджування, більше ніж на 10 %
Irish: (4) Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1094 of 5 May 2015 supplementing Directive 2010/30/EU
Ukrainian: 720; Regulation, International document, Requirements on May 5, 2015 № 2015/1095
Irish: (ix)
Ukrainian: Таблиця 9
Irish: Under Directive 2009/125/EC, ecodesign requirements should be set by the Commission for energy-related products representing significant volumes of sales and trade, having a significant environmental impact and presenting significant potential for improvement through design in terms of their environmental impact without entailing excessive costs.
Ukrainian: (a) значення, вказані в технічній документації відповідно до пункту 2 додатка IV до Директиви 2009/125/ЄС (заявлені значення), й, у відповідних випадках, значення, які використовують для розрахунку цих значень, не є вигіднішими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань, проведених згідно з параграфом (g) зазначеного вище пункту; та
Irish: The combined effect of this Regulation and the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1094 (4) is expected to result in annual electricity savings of 6,3 TWh by 2020 and 15,6 TWh by 2030, as compared with what would happen if no measures were taken.
Ukrainian: Регламент Комісії (ЄС) 2015/1095 від 5 травня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну ...
Irish: (iv)
Ukrainian: Таблиця 10
Irish: The values and classes on the label or in the product fiche shall not be more favourable for the supplier than the values reported in the technical documentation.
Ukrainian: (b) заявлені значення відповідають будь-яким вимогам, установленим у цьому Регламенті, а також будь- яка необхідна інформація про продукт, яку опублікував виробник або імпортер, не містить значень, які вигідніші для виробника або імпортера, ніж заявлені значення; та
Irish: Parameters at full load and reference ambient temperature
Ukrainian: Параметри за повного навантаження та еталонної температури навколишнього середовища (точка (A)
Irish: Measurements and calculations for process chillers
Ukrainian: ДОДАТОК IV Вимірювання та розрахунки для професійних холод…
Irish: Medium
Ukrainian: Середня
Irish: For establishing the values of annual energy consumption and energy efficiency index
Ukrainian: Номінальний коефіцієнт енергоефективності (EERA)
Irish: Switch to mobile
Ukrainian: By e-mail Save link
Irish: In the case of integral equipment, type, name and GWP
Ukrainian: To appear here error text, select it with the mouse and press
Irish: for condensing units with a rated cooling capacity lower than 2 kW at low temperature and 5 kW at medium temperature, the average of the three units for the rated coefficient of performance (COPA ) is not more than 10 % lower than the declared value measured at the rated cooling capacity;
Ukrainian: (5) Модель вважають такою, що відповідає застосовним вимогам, якщо для цих трьох екземплярів арифметичне середнє визначених значень відповідає відповідним допустимим відхиленням для цілей перевірки, наведеним у таблиці 10 .
Irish: The future review will look at the treatment of products using high GWP
Ukrainian: By visiting this site, you agree to the use cookies and Privacy Policy
Irish: II where:
Ukrainian: Your name:
Irish: The timing should be such that cost impacts for manufacturers are taken into account, while ensuring timely achievement of the objectives of this Regulation.
Ukrainian: Для вимог, зазначених у цьому додатку, органи держав-членів повинні застосовувати лише ті допустимі відхилення для цілей перевірки, які визначено в таблиці 9 , і використовувати лише ту процедуру, яку описано в пунктах 1-7 .
Irish: of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of professional refrigerated storage cabinets (see page 2 of this Official Journal).
Ukrainian: Для встановлення значень річного обсягу енергоспоживання та індексу енергоефективності для професійних холодильних шаф, вимірювання повинні здійснюватися за таких умов:
Irish: for condensing units with a rated cooling capacity higher than 2 kW at low temperature and 5 kW at medium temperature, the average of the three units for seasonal performance energy ratio (SEPR) is not more than 10 % lower than the declared value, with point A measured at the rated cooling capacity;
Ukrainian: (5) Модель вважають такою, що відповідає застосовним вимогам, якщо для цих трьох екземплярів арифметичне середнє визначених значень відповідає відповідним допустимим відхиленням для цілей перевірки, наведеним у таблиці 8 .
Irish: Definitions related to process chillers
Ukrainian: Терміни та означення, що стосуються промислових охолоджувачів
Irish: [yes/no]
Ukrainian: [так/ні]
Irish: This Regulation covers products with different technical characteristics.
Ukrainian: (13) Цей Регламент охоплює продукти з різними технічними характеристиками.
Irish: Name and address of the manufacturer or its authorised representative.
Ukrainian: Назва і адреса виробника або його уповноваженого представника.