FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
English: For multi-split heat pumps the measurement and calculations shall be based on the performance of the outdoor unit, with a combination of indoor unit(s) recommended by the manufacturer or importer.
Ukrainian: (h) Для мульти-спліт систем теплових насосів вимірювання та розрахунки ґрунтуються на характеристиках зовнішнього блоку, комбіновано з внутрішнім блоком (блоками) за рекомендаціями виробника чи імпортера.
English: ‘sorption cycle comfort chiller' means a comfort chiller which has a cold generator that uses a sorption cycle relying on external combustion of fuels and/or supply of heat.
Ukrainian: (49) «охолоджувач циклу сорбції, призначений для особистого комфорту» означає охолоджувач, призначений для особистого комфорту, який має генератор холоду, що використовує цикл сорбції, який спирається на зовнішнє згоряння палива та/або постачання тепла.
English: Derogation
Ukrainian: Відступ
English: Rated cooling capacity
Ukrainian: Заявлена холодопродуктивність
English: From 1 January 2018, the seasonal space heating energy efficiency of air heating products shall not fall below the values in Table 1:
Ukrainian: (a) Починаючи з 1 січня 2018 року сезонна енергоефективність обігріву приміщень повітронагрівачів повинна бути не нижчою за значення у таблиці 1 :
English: The seasonal space heating energy efficiency ηs,h shall be calculated as the seasonal coefficient of performance SCOP divided by the conversion coefficient CC, corrected by contributions accounting for temperature control and for water/brine-to-air heat pumps only, the electricity consumption of ground water pump(s);
Ukrainian: (g) Сезонну енергоефективність обігріву приміщень ηs,h розраховують як середній за сезон коефіцієнт корисної дії SCOP, поділений на коефіцієнт конверсії CC, скоригований за значеннями, що враховують терморегулятори та, тільки для теплових насосів вода/сольовий розчин-повітря, споживання електроенергії ґрунтовим насосом (насосами);
English: if applicable, the effects of the degradation of the energy efficiency caused by cycling depending on the type of control of the cooling capacity.
Ukrainian: (3) якщо застосовно, впливи погіршення енергоефективності, спричиненого циклічністю, що залежить від типу контролю потужності охолодження.
English: Definitions related to the calculation method for comfort chillers, air conditioners and heat pumps
Ukrainian: Терміни та означення, що стосуються методів розрахунку для охолоджувачів, призначених для особистого комфорту, кондиціонерів повітря та теплових насосів
English: Seasonal energy performance ratio of high temperature process chillers:
Ukrainian: Сезонний коефіцієнт енергоефективності високотемпературних промислових охолоджувачів:
English: Exhaust air/outdoor air
Ukrainian: Відпрацьоване повітря/повітря поза приміщенням
English: Definitions related to warm air heaters
Ukrainian: Терміни та означення, що стосуються обігрівачів повітря
English: ‘air-to-air heat pump' means a heat pump which has a heat generator that uses a vapour compression cycle driven by an electric motor or internal combustion engine and whereby the outdoor side heat exchanger (evaporator) allows heat transfer from ambient air;
Ukrainian: (36) «тепловий насос повітря-повітря» означає тепловий насос, який має тепловий генератор, що використовує парокомпресійний цикл, який працює від електромотора чи двигуна внутрішнього згоряння, що дозволяє зовнішньому теплообміннику (випарнику) передавати тепло з навколишнього повітря;
English: ‘crankcase heater mode operating hours' (HCK ) means the annual number of hours (hrs/a) the unit is considered to be in crankcase heater operation mode, the value of which depends on the designated season and function.
Ukrainian: (92) «робочі години в режимі роботи картерного нагрівача» (HCK) означає річну кількість годин [год/рік], протягом яких вважається, що установка перебуває в режимі роботи картерного нагрівача; це значення залежить від визначеного сезону та функцій.
English: For multi-split air-to-air air conditioners the measurement and calculations shall be based on the performance of the outdoor unit, with a combination of indoor unit(s) recommended by the manufacturer or importer.
Ukrainian: (d) Для мульти-спліт систем кондиціонерів повітря повітря-повітря вимірювання та розрахунки ґрунтуються на характеристиках зовнішнього блоку, комбіновано з внутрішнім блоком (блоками) за рекомендаціями виробника чи імпортера.
English: Information requirements for comfort chillers
Ukrainian: Вимоги до інформації для охолоджувачів, призначених для особистого комфорту
English: Definitions of heat pumps, air conditioners and comfort chillers
Ukrainian: Терміни та означення, що стосуються теплових насосів, кондиціонерів повітря та охолоджувачів, призначених для особистого комфорту
English: ‘reference annual cooling demand' (QC ) means the annual cooling demand, calculated as the design cooling load (Pdesign,c ) multiplied by the equivalent active mode hours for cooling (HCE );
Ukrainian: (101) «еталонна річна потреба охолодження» (QC) означає річну потребу охолодження, яку розраховують як добуток розрахункового навантаження під час охолодження (Pdesign,c) та еквівалентної тривалості охолодження в активному режимі (HCE);
English: ‘thermostat-off mode operating hours' (HTO ) means the annual number of hours (hrs/a) the unit is considered to be in thermostat-off mode, the value of which depends on the designated season and function;
Ukrainian: (90) «робочі години в режимі вимкненого термостата» (HTO) означає річну кількість годин [год/рік], протягом яких вважається, що установка перебуває в режимі вимкненого термостата; це значення залежить від визначеного сезону та функцій;
English: Cooling floor application inlet/outlet water temperatures (°C)
Ukrainian: Температура води на вході/на виході для застосування охолоджувальної підлоги (°С)
English: ‘water/brine-to-air air conditioner' means an air conditioner which has a cold generator that uses a vapour compression cycle driven by an electric motor or internal combustion engine and whereby the outdoor side heat exchanger (condenser) allows heat transfer to water or brine;
Ukrainian: (43) «кондиціонер повітря вода/сольовий розчин-повітря» означає кондиціонер повітря, який має генератор холоду, що використовує парокомпресійний цикл, який працює від електромотора чи двигуна внутрішнього згоряння, що дозволяє зовнішньому теплообміннику (конденсатору) передавати тепло воді чи сольовому розчину;
English: For air-to-air air conditioner: air flow rate, outdoor measured
Ukrainian: Для кондиціонерів повітря повітря- повітря: номінальна подача повітря, виміряна поза приміщенням
English: Water-cooled condenser
Ukrainian: Designed by KitSoft
English: Inlet/outlet water temperatures (°C)
Ukrainian: Температура води на вході/на виході (°С)
English: Reference design conditions for comfort chillers, air conditioners and heat pumps
Ukrainian: Еталонні розрахункові умови для охолоджувачів, призначених для особистого комфорту, кондиціонерів повітря та теплових насосів
English: Declared refrigeration capacity
Ukrainian: Режим охолодження
English: Useful efficiency at rated heating capacity (*7)
Ukrainian: Корисна дія при номінальній потужності обігріву (*-1)
English: From 1 January 2021, the seasonal space heating energy efficiency of air heating products shall not fall below the values in Table 2:
Ukrainian: (b) Починаючи з 1 січня 2021 року сезонна енергоефективність обігріву приміщень повітронагрівачів повинна бути не нижчою за значення у таблиці 2 :
English: Ground coupled application (water or brine) inlet/outlet temperatures (°C)
Ukrainian: Температура на вході/на виході для застосування контакту з ґрунтом (води чи сольового розчину) (°С)
English: ‘rated cooling capacity' (Prated,c ) means the cooling capacity of a comfort chiller and/or air conditioner or fan coil units when providing space cooling at ‘standard rating conditions', expressed in kW;
Ukrainian: (18) «номінальна потужність охолодження» (Prated, c) означає потужність охолодження, виражену в кВт, охолоджувача, призначеного для особистого комфорту, та/або кондиціонера повітря чи вентиляторного доводжувача при забезпеченні охолодження приміщення за «стандартних номінальних умов»;
English: x,xx
Ukrainian: x,хх
English: ‘seasonal auxiliary energy factor in heating mode in active mode' (SAEFh,on ) means the auxiliary energy efficiency for the heating season, excluding the contribution of thermostat-off mode, standby mode, off mode and crankcase heater mode power modes;
Ukrainian: (111) «сезонний коефіцієнт допоміжної енергії в режимі обігріву в активному режимі» (SAEFh,on) означає енергоефективність допоміжних пристроїв протягом сезону обігріву, за виключенням застосування таких режимів енергоспоживання, як режиму вимкненого термостата, режиму очікування, режиму «вимкнено» і режиму роботи картерного нагрівача;
English: air-to-water (for medium temperature applications)
Ukrainian: повітря-вода (для гередньотемпературних сфер застосування)
English: Definitions related to high temperature process chillers
Ukrainian: Терміни та означення, що стосуються високотемпературних промислових охолоджувачів
English: air heating products shall comply with the requirements set out in point (4)(b) of Annex II.
Ukrainian: (iv) повітронагрівачі повинні відповідати вимогам, визначеним у пункті (4)(b) додатка II.
English: air heating products shall comply with the requirements set out in point (1)(b) of Annex II;
Ukrainian: (i) повітронагрівачі повинні відповідати вимогам, визначеним у пункті (1)(b) додатка II;
English: For water/brine-to-air heat pumps: Rated brine or water flow rate, outdoor side heat exchanger
Ukrainian: Для теплових насосів вода/ сольовий розчин- повітря: Номінальна подача сольового розчину або води, зовнішній теплообмінник
English: ‘seasonal auxiliary energy factor in cooling mode in active mode' (SAEFc,on ) means the auxiliary energy efficiency for the cooling season, excluding the contribution of thermostat-off mode, standby mode, off mode and crankcase heater mode power modes;
Ukrainian: (102) «сезонний коефіцієнт допоміжної енергії в режимі охолодження в активному режимі» (SAEFc,on) означає енергоефективність допоміжних пристроїв протягом сезону охолодження, за виключенням застосування таких режимів енергоспоживання, як режиму вимкненого термостата, режиму очікування, режиму «вимкнено» і режиму роботи картерного нагрівача;
English: Information requirements for fan coil units
Ukrainian: Вимоги до інформації для вентиляторних доводжувачів
English: Heat pumps, comfort chillers and air conditioners, equipped with external combustion engines using gaseous fuels
Ukrainian: Теплові насоси, охолоджувачі, призначені для особистого комфорту, і кондиціонери повітря, оснащені двигуном зовнішнього згоряння, які використовують газоподібне паливо
English: Outdoor side heat exchanger
Ukrainian: Зовнішній теплообмінник
English: for comfort chillers, the information set out in Table 10 of this Annex, measured and calculated in accordance with Annex III;
Ukrainian: (2) для охолоджувачів, призначених для особистого комфорту - інформацію, визначену в таблиці 10 цього додатка, виміряну та розраховану згідно з додатком III ;
English: Heat pumps, comfort chillers and air conditioners, equipped with internal combustion engines using gaseous fuels
Ukrainian: Теплові насоси, охолоджувачі, призначені для особистого комфорту, і кондиціонери повітря, оснащені двигуном внутрішнього згоряння, які використовують газоподібне паливо
English: Pign
Ukrainian: Eng
English: For water/brine-to-air air conditioners: Rated brine or water flow rate, outdoor side heat exchanger
Ukrainian: Для кондиціонерів повітря вода/ сольовий розчин-повітря: Номінальна подача сольового розчину або води, зовнішній теплообмінник
English: ‘air-to-air air conditioner' means an air conditioner which has a cold generator that uses a vapour compression cycle driven by an electric motor or internal combustion engine and whereby the outdoor side heat exchanger (condenser) allows heat transfer to air;
Ukrainian: (42) «кондиціонер повітря повітря-повітря» означає кондиціонер повітря, який має генератор холоду, що використовує парокомпресійний цикл, який працює від електромотора чи двигуна внутрішнього згоряння, що дозволяє зовнішньому теплообміннику (конденсатору) передавати тепло повітрю;
English: ‘seasonal auxiliary energy factor in cooling mode' (SAEFc ) means the auxiliary energy efficiency for the cooling season, including the contribution of thermostat-off mode, standby mode, off mode and crankcase heater mode power modes;
Ukrainian: (100) «сезонний коефіцієнт допоміжної енергії в режимі охолодження» (SAEFc) означає енергоефективність допоміжних пристроїв протягом сезону охолодження, у тому числі застосування таких режимів енергоспоживання, як режиму вимкненого термостата, режиму очікування, режиму «вимкнено» і режиму роботи картерного нагрівача;
English: The reference annual heating demand QH shall be based on the design heating load Pdesign,h multiplied by the annual equivalent active mode hours HHE as set out in Table 29;
Ukrainian: (e) Еталонна річна потреба обігріву QH ґрунтується на розрахунковому навантаженні під час обігріву Pdesign,h, помноженому на річну еквівалентну тривалість в активному режимі HHE, як визначено в таблиці 29 ;
English: Outdoor side heat exchanger of chiller: [select which: air or water/brine]
Ukrainian: Зовнішній теплообмінник охолоджувача: [обрати який: повітря чи вода/сольовий розчин]
English: Outdoor side heat exchanger of air conditioner: [default: air]
Ukrainian: Зовнішній теплообмінник кондиціонера повітря: [типовий: повітря]
English: the energy consumption during standby, thermostat-off, off and crankcase heater mode during the season;
Ukrainian: (2) споживання енергії в режимі очікування, вимкненого термостата, «вимкнено» та режимі роботи картерного нагрівача протягом сезону;
English: A - Measured value
Ukrainian: A - виміряне значення
English: Indoor air dry bulb temperature (°C)
Ukrainian: Температура повітря в приміщенні за сухим (вологим) термометром (°С)
English: Air-to-water comfort chillers, when driven by an internal combustion engine
Ukrainian: Охолоджувачі, призначені для особистого комфорту, повітря-вода, якщо вони працюють від двигуна внутрішнього згоряння
English: mg/kWh input GCV
Ukrainian: Укр Eng Рус
English: ‘seasonal auxiliary energy factor in heating mode' (SAEFh ) means the auxiliary energy efficiency for the heating season, including the contribution of thermostat-off mode, standby mode, off mode and crankcase heater mode power modes;
Ukrainian: (109) «сезонний коефіцієнт допоміжної енергії в режимі обігріву» (SAEFh) означає енергоефективність допоміжних пристроїв протягом сезону обігріву, у тому числі застосування таких режимів енергоспоживання, як режиму вимкненого термостата, режиму очікування, режиму «вимкнено» і режиму роботи картерного нагрівача;
English: Evaporator inlet/outlet water temperatures (°C)
Ukrainian: Температура води на вході/на виході для іастосування вентиляторного доводжувача (°С)
English: the energy consumption during thermostat-off, standby, off and crankcase heater mode during the designated season;
Ukrainian: (2) споживання енергії в режимі вимкненого термостата, режимі очікування, «вимкнено» та режимі роботи картерного нагрівача протягом визначеного сезону;
English: The reference annual heating demand QH shall be the design heating load Pdesign,h multiplied by the equivalent active mode hours for heating HHE set out in Table 29;
Ukrainian: (d) Еталонна річна потреба обігріву QH становить розрахункове навантаження під час обігріву Pdesign,h, помножене на еквівалентну тривалість обігріву в активному режимі HHE, як визначено в таблиці 29 ;
English: the energy consumption during thermostat-off, standby, off and crankcase heater mode during the season;
Ukrainian: (іі) споживання енергії в режимі вимкненого термостата, режимі очікування, «вимкнено» та режимі роботи картерного нагрівача протягом сезону;
English: Outdoor air dry bulb temperatures (°C)
Ukrainian: Температура повітря поза приміщенням за сухим (вологим) термометром (°С)
English: for fan coil units, the information set out in Table 13 of this Annex, measured and calculated in accordance with Annex III;
Ukrainian: (5) для вентиляторних доводжувачів - інформацію, визначену в таблиці 13 цього додатка, виміряну та розраховану згідно з додатком III ;
English: the energy consumption for thermostat-off, standby, off and crankcase heater mode during the season;
Ukrainian: (2) споживання енергії в режимі вимкненого термостата, режимі очікування, «вимкнено» та режимі роботи картерного нагрівача протягом сезону;
English: Heat pumps, comfort chillers and air conditioners, equipped with external combustion engines using liquid fuels
Ukrainian: Теплові насоси, охолоджувачі, призначені для особистого комфорту, і кондиціонери повітря, оснащені двигуном зовнішнього згоряння, які використовують рідке паливо
English: Water-to-water comfort chillers
Ukrainian: Охолоджувачі вода-вода, призначені для особистого комфорту
English: High temperature process chillers
Ukrainian: Високотемпературні промислові охолоджувачі
English: Cooling tower or water loop application inlet/outlet temperatures (°C)
Ukrainian: Температура на вході/на виході для іастосування контакту з ґрунтом (води чи сольового розчину) (°С)
English: Heat pumps, comfort chillers and air conditioners, equipped with internal combustion engines using liquid fuels
Ukrainian: Теплові насоси, охолоджувачі, призначені для особистого комфорту, і кондиціонери повітря, оснащені двигуном внутрішнього згоряння, які використовують рідке паливо
English: Rooftop air conditioners
Ukrainian: Дахові кондиціонери повітря
English: Inlet air temperature (°C)
Ukrainian: Температура повітря в приміщенні за сухим термометром (°С)
English: Rooftop heat pumps
Ukrainian: Дахові теплові насоси
English: EUR-Lex - 32016R2281 - EN
Ukrainian: РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/2281 від 30 листопада 2016 рок…
English: Outdoor side heat exchanger of air conditioner: [default: water/brine]
Ukrainian: Зовнішній теплообмінник кондиціонера повітря: [типовий: вода/сольовий розчин]
English: ‘reference annual heating demand' (QH ) means the annual heating demand, calculated as the design heating load multiplied by the annual equivalent active mode hours for heating (HHE );
Ukrainian: (110) «еталонна річна потреба обігріву» (QH) означає річну потребу обігріву, яку розраховують як добуток розрахункового навантаження під час обігріву та річної еквівалентної тривалості обігріву в активному режимі (HHE);
English: which is expressed as a percentage to one decimal place;
Ukrainian: Визначене значення не повинне бути меншим за заявлене значення більше ніж на 10 %.
English: Water/brine-to-air heat pumps
Ukrainian: Теплові насоси вода/сольовий розчин-повітря
English: h/annum
Ukrainian: кВт•тод/рік
English: Part load ratio of high temperature process chillers
Ukrainian: Коефіцієнт часткового навантаження високотемпературних промислових охолоджувачів
English: the appropriateness of setting energy labelling requirements for domestic air heating products;
Ukrainian: (g) доцільності встановлення вимог до енергетичного маркування для побутових повітронагрівачів;
English: mg/kWh fuel input GCV
Ukrainian: мг/кВт•год витрат палива як ВТЗ
English: Reference design temperature dry bulb (wet bulb)
Ukrainian: Еталонна розрахункова температура за сухим (вологим) термометром
English: inlet dry bulb temperature °C
Ukrainian: температура за сухим термометром на вході у °С
English: Standard rating conditions air-to-water comfort chillers
Ukrainian: Стандартні номінальні умови для охолоджувачів повітря-вода, призначених для особистого комфорту
English: Air-to-air air conditioners
Ukrainian: Кондиціонери повітря повітря-повітря
English: In consequence no minimum requirements are set regarding maximum noise emissions.
Ukrainian: Визначене значення не повинне бути меншим за заявлене значення більше ніж на 8 %.
English: Definitions related to fan coil units
Ukrainian: Facebook Twitter LinkedIn Telegram By e-mail Save link
English: x,x/etc.
Ukrainian: х,х/тощо
English: 80 % + 20 % × (T C-T D)/(T A-T D)
Ukrainian: 80 % + 20 % × (TA-TD)/(TA-TD)
English: BG
Ukrainian: Ping
English: Pursuant to Directive 2009/125/EC, the Commission should set ecodesign requirements for energy-related products for which there are significant volumes of sales and trade, which have a significant effect on the environment and which offer significant potential for reducing this effect by improving their design, without creating excessive costs.
Ukrainian: (a) значення, вказані в технічній документації відповідно до пункту 2 додатка IV до Директиви 2009/125/ЄС (заявлені значення), й, у відповідних випадках, значення, які використовують для розрахунку цих значень, не є вигіднішими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань, проведених згідно з параграфом зазначеного вище пункту; і
English: Heat transfer medium at the condensing side
Ukrainian: Теплоносій зі сторони високого тиску
English: Verification procedures
Ukrainian: Document Groups
English: if, for high temperature process chiller products, the average of the three units for the SEPR value is not less than the declared value minus 10 % at the rated refrigeration capacity of the unit and the average of the three units for the rated energy efficiency ratio EERA is not more than 5 % lower than the declared value, measured at the rated refrigeration capacity.
Ukrainian: (6) Модель вважають такою, що відповідає застосовним вимогам, якщо для цих трьох екземплярів арифметичне середнє визначених значень відповідає відповідним допустимим відхиленням для цілей перевірки, наведеним у таблиці 30 .
English: Operational hours
Ukrainian: Години роботи
English: Reference design temperature
Ukrainian: Номінальна потужність обігріву
English: Inlet water temperature
Ukrainian: Температура води на вході
English: (2) Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006 ( OJ L 150, 20.5.2014, p. 195 ).
Ukrainian: Регламент Комісії (ЄС) 2016/2281 від 30 листопада 2016 року про імплементацію Директиви Європейського Парл... : Regulation; 720 on November 30, 2016 № 2016/2281
English: Ground Water
Ukrainian: контакт з Грунтом
English: Gaeilge (ga)
Ukrainian: Tj (°С)
English: inlet wet bulb temperature °C
Ukrainian: Стаття 9 Набуття чинності
English: Total losses (1-η)
Ukrainian: Загальні втрати (1-η)
English: Mixed water at 40 °C, V40
Ukrainian: Змішана вода за 40 °С, V40
English: Points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 and 2.3 of Annex II
Ukrainian: Пункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2.3 додатка II
English: No other tolerances shall be applied.
Ukrainian: Жодні інші допустимі відхилення не застосовуються.
English: dividing by 1 000 converts Mega into Giga;';
Ukrainian: «(е) ділення на 1000 переводить мегабайти в гігабайти;»;
English: If the result referred to in point 2(c) is not achieved:
Ukrainian: (4) Якщо результату, зазначеного в пункті 2(c), не досягнуто:
English: EC electric cavity, ECgas cavity
Ukrainian: ECelectric cavity, ECgas cavity
English: Computers placed on the market without an operating system capable of supporting an Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) system or similar, shall be tested with an ACPI (or similar) supporting operating system.
Ukrainian: Комп'ютери, введені в обіг без операційної системи, здатної підтримувати систему ACPI (вдосконалений інтерфейс керування конфігурацією і енергоспоживанням) або подібну систему, повинні тестуватися з операційною системою, яка підтримує ACPI (або подібну систему).
English: Energy consumption (E24h)
Ukrainian: Споживання енергії (E24h)
English: Otherwise, three more units shall be tested.
Ukrainian: В іншому разі, проводиться випробування додаткових трьох зразків.
English: Freezing capacity
Ukrainian: Продуктивність заморожування
English: Motors on the power range 0,75-150 kW
Ukrainian: Мотори потужністю в межах 0,75-150 кВт
English: The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the committee established by Article 19(1) of Directive 2009/125/EC,
Ukrainian: (6) Передбачені у цьому Регламенті заходи відповідають висновку комітету, створеного на підставі статті 19(1) Директиви 2009/125/ЄС,