English: .3 the duct is not located closer than 600 mm measured along its length to a penetration of an “A” or “B” class division, including continuous “B” class ceilings.
French: .3 le conduit ne se trouve pas à moins de 600 mm, mesurés le long du conduit, d’une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type “A” ou “B”, y compris les plafonds continus du type “B”.
German: .3 der Kanal liegt, der Länge nach gemessen, nicht näher als 600 Millimeter an einem Durchbruch einer Trennfläche der Klasse ‚A‘ oder ‚B‘, einschließlich der durchlaufenden Decken der Klasse ‚B‘.
Spanish: .3 que el conducto no esté situado a menos de 600 mm, medida esta distancia en el sentido longitudinal del conducto, de una perforación practicada en una división de clase “A” o “B”, incluidos cielos rasos continuos de clase “B”.
Italian: .3 la condotta non sia sistemata a meno di 600 mm, misurati lungo la sua lunghezza, da un attraversamento di divisione di classe A e B, ivi comprese le soffittature continue di classe B.
Portuguese: .3 a conduta não estar localizada a menos de 600 mm, medidos no sentido do seu comprimento, de uma abertura feita numa divisória da classe “A” ou “B”, incluindo forros contínuos da classe “B”.
Dutch: .3 het kanaal mag zich, gemeten langs het kanaal, niet minder dan 600 mm vanaf een doorboring van een schot van klasse „A” of „B”, doorlopende plafonds van klasse „B” daaronder begrepen, bevinden.
Danish: .3 Kanalen må ikke være placeret nærmere end 600 mm, målt i kanalens længderetning, fra en åbning i en klasse A- eller B-inddeling, herunder gennemgående loftsbeklædninger af klasse B.
Swedish: .3 Trumman ligger inte närmare än 600 mm, mätt utmed dess längdriktning, till en genombrytning av en indelning av klass ’A’ eller ’B’, inklusive sammanhängande innertak av klass ’B’.
Finnish: .3 kanava ei ole kanavaa pitkin mitattuna 600:aa mm lähempänä kohtaa, jossa kanava lävistää A- tai B-luokan rajapinnan, mukaan luettuna jatkuvat B-luokan välikatot.
Czech: .3 kanál, měřeno po jeho délce, neleží blíže než 600 mm k přechodu mezistěnou tříd ‚A‘ a ‚B‘ včetně souvislých stropů třídy ‚B‘.
Slovak: .3 kanál meraný po jeho dĺžke neleží bližšie ako 600 mm od priechodu deliacou plochou tried A a B vrátane súvislých stropov triedy B.
Polish: .3 kanał nie znajduje się w odległości mniejszej niż 600 mm, mierząc wzdłuż jego długości, od przejścia przez przegrodę klasy »A« lub »B«, włączając w to sufity ciągłe klasy »B«.
Hungarian: a csatorna a hosszúsága mentén mért 600 mm-nél nincs közelebb az »A« vagy »B« osztályú térelválasztók megbontásához, ideértve a »B« osztályú mennyezetet is.
Slovenian: .3 vod je oddaljen vsaj 600 mm, merjeno ob njegovi dolžini, od predrtine v pregradi razreda ‚A‘ ali ‚B‘, vključno z neprekinjenim stropom razreda ‚B‘.
Romanian: .3 conducta nu este amplasată la mai puțin de 600 mm măsurați de-a lungul lungimii de orificiul de pătrundere dintr-o compartimentare clasa «A» sau «B», inclusiv tavanele continue clasa «B».
Bulgarian: .3 тръбата не е разположена по-близо от 600 mm, измерени по нейната дължина, от прохода ѝ в отделение от клас А или B, включително при непрекъснати тавани клас B.
Estonian: .3 kanal ei asu A- või B-klassi vaheseina, kaasa arvatud katkematud B-klassi laed, läbiviigule lähemal kui 600 mm, mis mõõdetakse mööda kanali pikkust.
Latvian: .3 cauruļvads atrodas vismaz 600 mm attālumā, mērot pēc tā garuma, no šā cauruļvada ielaiduma A vai B klases pārsegumā, tajā skaitā no vienlaidus B klases griestiem.
Lithuanian: .3 ortakis nuo tos vietos, kurioje ventiliacijos vamzdis kerta A arba B klasės pertvarą, įskaitant ištisinius B klasės vidinius klojinius, sumontuotas ne arčiau kaip per 600 mm, jeigu atstumas matuojamas išilgai ortakio.
Maltese: .3 it-tubu ma jkunx eqreb minn 600 mm imkejjel tul it-tul tiegħu sa penetrazzjoni ta’ diviżjoni tal-klassi A jew B, inklużi s-soqfa kontinwi tal-klassi B.