FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: .11 An independent power pump shall be provided solely for the purpose of continuing automatically the discharge of water from the sprinklers.
French: .11 Une pompe indépendante doit être prévue à seule fin d’alimenter les diffuseurs en eau de façon automatique et continue.
German: .11 Eine Pumpe mit unabhängigem Antrieb ist ausschließlich dafür vorzusehen, die Abgabe von Wasser aus den Sprinklern selbsttätig in Gang zu halten.
Spanish: .11 Se instalará una bomba motorizada independiente, destinada unicamente a mantener automáticamente la descarga continua de agua de los rociadores.
Italian: .11 La nave deve essere dotata di una pompa indipendente a motore, al solo scopo di continuare automaticamente l’erogazione di acqua dalle teste spruzzatrici.
Portuguese: .11 Deve ser instalada uma bomba a motor independente destinada exclusivamente a manter automaticamente a descarga contínua de água dos pulverizadores.
Dutch: .11 Een onafhankelĳke, mechanisch aangedreven pomp moet aanwezig zĳn, die uitsluitend bestemd is voor het automatisch doen doorgaan van de afgifte van water uit de sprinklers.
Danish: .11 Der skal forefindes en selvstændigt drevet pumpe udelukkende til det formål automatisk at opretholde vandstrømmen fra sprinklerne.
Swedish: .11 En pump med oberoende kraftförsörjning ska finnas med enda uppgift att automatiskt sörja för den fortsatta vattenutströmningen från sprinklerna.
Finnish: .11 Itsenäinen koneellinen pumppu on oltava pelkästään sitä varten, että sen avulla voidaan automaattisesti jatkaa veden purkautumista sprinklerisuuttimista.
Czech: .11 Nezávislé čerpadlo se strojním pohonem musí být k dispozici výhradně k tomu, aby se voda z automatického postřikovacího systému průběžně pouštěla automaticky.
Slovak: .11 Nezávislé čerpadlo so strojovým pohonom musí byť k dispozícii len na to, aby sa voda zo samočinného hasiaceho zariadenia priebežne púšťala automaticky.
Polish: .11 Należy zainstalować niezależną pompę z niezależnym napędem, służącą wyłącznie do zachowania ciągłości automatycznego podawania wody przez zraszacze.
Hungarian: Egy független gépi hajtású szivattyút kell felszerelni, amely önműködően folyamatosan biztosítja a víz kiáramlását a permetezőfejekből.
Slovenian: .11 Namesti se neodvisna mehanska črpalka izključno za nepretrgano samodejno brizganje vode iz brizgalk.
Romanian: .11 Trebuie prevăzută o motopompă independentă exclusiv în scopul continuării automate a deversării apei din aspersor.
Bulgarian: .11 Инсталира се една електрическа помпа единствено за осигуряване на постоянно автоматично изпомпване на водата от пръскачките.
Estonian: .11 Paigaldada tuleb sõltumatu mootorpump, mille ainus ülesanne on jätkata automaatselt vee väljastamist sprinkleritest.
Latvian: .11 Neatkarīgu motorsūkni uzstāda vienīgi, lai ūdens izplūšana no sprinkleriem turpinātos automātiski.
Lithuanian: .11 Numatomas atskiras siurblys su mechanine pavara, skirtas vien nuolatiniam automatiniam vandens išleidimui purkštuvu.
Maltese: .11 Għandha tiġi pprovduta pompa indipendenti tal-enerġija għar-raġuni biss li jitkompla awtomatikament il-ħruġ tal-ilma mill-bexxixiet.
English: .13 The pump shall have fitted on the delivery side a test valve with a short open-ended discharge pipe.
French: .13 La pompe doit être munie à la sortie d’une soupape de contrôle avec un court tuyau ouvert.
Spanish: .13 La bomba tendrá en el lado de descarga una válvula de prueba con un tubo corto de extremo abierto.
Italian: .13 La pompa deve essere munita, dalla parte della mandata, di una valvola di prova con un corto tubo di scarico a estremità aperta.
Portuguese: .13 A bomba deve ter, do lado da descarga, uma válvula de prova com um tubo de descarga curto aberto na extremidade.
Dutch: .13 De pomp moet aan de drukzĳde zĳn voorzien van een proefkraan met een korte open afvoerpĳp.
Danish: .13 På pumpens afgangsside skal der være anbragt en prøveventil med et kort åbent rør.
Swedish: .13 Pumpen ska på trycksidan ha en provventil med ett kort öppet utloppsrör.
Finnish: .13 Pumpun painepuolella on oltava tarkistusventtiili, joka on varustettu lyhyellä avonaisella purkausputkella.
Czech: .13 Čerpadlo musí mít na výtlačné straně zkušební ventil s krátkou otevřenou vypouštěcí trubkou.
Slovak: .13 Čerpadlo musí mať na výtlačnej strane skúšobný ventil s krátkou otvorenou vypúšťacou rúrkou.
Polish: .13 Na rurociągu tłocznym pompy powinien być zamontowany zawór próbny z otwartym krótkim odcinkiem rury odpływowej.
Hungarian: A szivattyú leadási oldalán fel kell szerelni egy próbaszelepet egy rövid, nyitott végű kifolyócsővel.
Slovenian: .13 Črpalka ima na dovajalni strani vgrajen preskusni ventil s kratko izpustno cevjo, ki je na koncu odprta.
Romanian: .13 Pompa trebuie să aibă montată pe partea de scurgere o supapă de probă cu o țeavă de deversare scurtă și deschisă la capăt.
Bulgarian: .13 Върху помпата откъм страната на зареждането се поставя пробен кран с къс отворен край на изпускателната тръба.
Estonian: .13 Pumba väljastusküljele tuleb paigaldada katseventiil lühikese otsast lahtise väljavoolutoruga.
Latvian: .13 Tajā sūkņa pusē, no kuras izplūst ūdens, ierīko kontrolvārstu ar īsu, atvērtu izplūdes cauruli.
Lithuanian: .13 Siurblio slėginėje pusėje montuojamas bandomasis vožtuvas su išleidimo vamzdžio trumpuoju atviru galu.
Maltese: .13 Il-pompa għandu jkollha mwaħħal magħha fuq in-naħa tal-konsenja valv ta’ prova b’pajp tar-rimi qasir bit-truf miftuħa.
English: .16 There shall be not less than two sources of power supply for the seawater pump and automatic alarm and detection system.
French: .16 Le nombre des sources d’énergie qui alimentent la pompe à eau de mer et le dispositif automatique de détection et d’alarme ne doit pas être inférieur à deux.
German: .16 Auf Fahrgastschiffen müssen für die Versorgung der Seewasserpumpe und des selbsttätigen Feuermelde- und Feueranzeigesystems mindestens zwei Energiequellen vorhanden sein.
Spanish: .16 Habrá por lo menos dos fuentes de energía para la bomba de agua de mar y el sistema automático de alarma y detección.
Italian: .16 Il numero delle sorgenti di energia che alimentano la pompa di acqua di mare e l’impianto automatico di rivelazione e segnalazione di incendi non deve essere inferiore a due.
Portuguese: .16 Não deve haver menos de duas fontes de energia para alimentar a bomba de água do mar e o sistema automático de detecção e alarme de incêndios.
Dutch: .16 Er moeten minstens twee krachtbronnen aanwezig zĳn voor aandrĳving van de zeewaterpomp en voor de voeding van de automatische brandontdekkings- en brandalarminstallatie.
Danish: .16 Der skal være mindst to energikilder til søvandspumpen og det automatiske brandvisnings- og brandalarmanlæg.
Swedish: .16 Det ska finnas minst två kraftkällor för sjövattenpumpen och den automatiska anläggningen för larm och upptäckande av brand.
Finnish: .16 Merivesipumppua sekä automaattista hälytys- ja palonhavaitsemisjärjestelmää varten on oltava vähintään kaksi tehonlähdettä.
Czech: .16 Čerpadlo mořské vody a systém automatického poplachu a detekce musí mít nejméně dva druhy dodávky energie.
Slovak: .16 Čerpadlo morskej vody a systém automatického poplachu a hlásenia musí mať najmenej dva druhy dodávky energie.
Polish: .16 Należy zapewnić co najmniej dwa źródła energii zasilającej pompę wody morskiej oraz automatyczną instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru.
Hungarian: A személyhajókon a tengervízszivattyú és az automatikus tűzjelző és -érzékelő rendszer legalább két áramforrással rendelkezik.
Slovenian: .16 Predvidena sta najmanj dva vira energije za napajanje črpalke za morsko vodo ter avtomatski sistem za alarm in za odkrivanje požara.
Romanian: .16 Pentru pompa de apă de mare și sistemul automat de alarmă și detectare trebuie să existe nu mai puțin de două surse de alimentare cu energie.
Bulgarian: .16 Осигуряват се не по-малко от два енергийни източника за помпата за морска вода, автоматичната сигнализация и детекторната система.
Estonian: .16 Mereveepumbal ning automaatsel tulekahju avastamis- ja häiresüsteemil peab olema vähemalt kaks toiteallikat.
Latvian: .16 Jūras ūdens sūknim un automātiskajai signalizācijas un detektorsistēmai ir vismaz divi enerģijas avoti.
Lithuanian: .16 Užbortinio vandens siurbliui, automatinei pavojaus ir aptikimo sistemai energija tiekiama ne mažiau kaip iš dviejų šaltinių.
Maltese: .16 Għandu jkun hemm mhux anqas minn żewġ sorsi ta’ provvista tal-ilma għall-pompa tal-ilma baħar u l-allarm awtomatiku u s-sistema tal-individwazzjoni.
English: Where the sources of power for the pump are electrical, these shall be a main generator and an emergency source of power.
French: Lorsque la pompe est alimentée en énergie électrique, il doit y avoir une génératrice principale et une source d’énergie de secours.
German: Bei elektrischem Antrieb der Pumpe müssen dies ein Hauptgenerator und eine Notstromquelle sein.
Spanish: Cuando las fuentes de energía para la bomba sean eléctricas, consistirán en un generador principal y una fuente de energía de emergencia.
Italian: Quando le sorgenti di energia per la pompa sono elettriche, esse devono consistere in un generatore principale e una sorgente di emergenza di energia elettrica.
Portuguese: Se forem eléctricas, as fontes de energia para a bomba devem consistir num gerador principal e numa fonte de energia de emergência.
Dutch: Indien voor de pomp elektrische krachtbronnen worden gebruikt, moeten deze bestaan uit een hoofdkrachtbron en een noodkrachtbron.
Danish: Når der anvendes elektriske energikilder, skal disse være en hovedgenerator og en nødenergikilde.
Swedish: Om kraftkällorna för pumpen är elektriska, ska de bestå av en huvudgenerator och en nödkraftkälla.
Finnish: Pumpun tehonlähteiden ollessa sähköisiä niissä on oltava päägeneraattori ja tehon hätälähde.
Czech: Má-li čerpadlo zdroj elektrické energie, musí být k dispozici hlavní generátor a nouzový zdroj energie.
Slovak: Ak má čerpadlo zdroj elektrickej energie, musí byť k dispozícii hlavný generátor a núdzový zdroj energie.
Polish: W przypadku gdy źródłem zasilania pompy jest energia elektryczna, to źródłami jej wytwarzania powinny być główna prądnica i awaryjne źródło energii.
Hungarian: Amennyiben a szivattyúnak villamos áramforrása van, akkor ennek egy főgenerátorból és egy vészüzemi áramforrásból kell állnia.
Slovenian: Če so viri energije za črpalko električni, sta to glavni generator in zasilni vir energije.
Romanian: Dacă respectivele surse pentru pompă sunt electrice, atunci ele sunt un generator și o sursă de energie de rezervă.
Bulgarian: Когато помпата се захранва с електрическа енергия, се предвиждат основен генератор и един авариен енергиен източник.
Estonian: Kui pumba toiteallikad on elektrilised, peavad need olema peageneraator ja avariitoiteallikas.
Latvian: Ja sūkni darbina elektroenerģijas avoti, tie ir galvenais ģenerators un avārijas elektroenerģijas avots.
Lithuanian: Kai siurbliui energija tiekiama iš elektros energijos šaltinių, siurblys jungiamas su pagrindiniu generatoriumi arba su elektros energijos avariniu šaltiniu.
Maltese: Fejn is-sorsi tal-enerġija għall-pompa jkunu elettriċi, dawn għandhom ikunu ġeneratur prinċipali u sors ta’ enerġija ta’ emerġenza.
English: The switches on the main switchboard and the emergency switchboard shall be clearly labelled and normally kept closed.
French: Les appareils de coupure sur le tableau principal et le tableau de secours doivent être clairement désignés par une plaque indicatrice; ils doivent être normalement fermés.
German: Die Schalter in der Hauptschalttafel und in der Notschalttafel müssen deutlich gekennzeichnet und normalerweise eingeschaltet sein.
Spanish: Los conmutadores de ambos cuadros, el principal y el de emergencia, claramente designados por placas indicadoras, irán normalmente cerrados.
Italian: Gli interruttori sul quadro principale e su quello di emergenza devono essere chiaramente contrassegnati e, di norma, chiusi.
Portuguese: Os interruptores de ambos os quadros, o principal e o de emergência, devem estar claramente assinalados por placas indicadoras e encontrar-se normalmente fechados.
Dutch: De schakelaars op het hoofdschakelbord en het noodschakelbord moeten van een duidelĳke naamplaat zĳn voorzien en onder normale omstandigheden in de in-stand staan.
Danish: Omskifterne på hovedstrømtavlen og nødstrømtavlen skal være tydeligt mærket og normalt være sluttet.
Swedish: Omkopplarna på huvudinstrumenttavlan och nödinstrumenttavlan ska förses med tydliga märkningar och ska normalt hållas stängda.
Finnish: Pää- ja hätäkytkintaulujen kytkimet on merkittävä selkeästi ja yleensä pidettävä suljettuina.
Czech: Vypínače na hlavním rozvaděči a nouzový rozvaděč musí být zřetelně označeny a stále zapnuty.
Slovak: Prepínače na hlavnom rozvádzači a núdzový rozvádzač musia byť zreteľne označené a bežne musia byť zavreté.
Polish: Przełączniki z rozdzielnicy głównej i awaryjnej powinny być wyraźnie oznakowane tabliczkami i normalnie powinny być utrzymywane w położeniu zamkniętym.
Hungarian: A főkapcsolótábla és a vészüzemi kapcsolótábla kapcsolóit egyértelműen feliratozni kell, és általában bekapcsolt állapotban kell lenniük.
Slovenian: Preklopnika na glavni in zasilni stikalni plošči sta jasno označena in normalno zaprta.
Romanian: Întrerupătoarele de pe tabloul de distribuție principal și de pe cel de rezervă trebuie etichetate în mod clar și ținute închise în condiții normale.
Bulgarian: Превключвателите на главното и на аварийното разпределително табло се обозначават ясно и обикновено се държат затворени.
Estonian: Lülitid peajaotuskilbil ja avariijaotuskilbil peavad olema selgesti märgistatud ja neid tuleb tavaliselt hoida suletuna.
Latvian: Galvenā sadales skapja un avārijas skapja slēdžus marķē un parasti tur noslēgtus.
Lithuanian: Pagrindinio ir avarinio skirstomųjų skydų jungikliai aiškiai pažymimi ir paprastai laikomi įjungti.
Maltese: Is-swiċċijiet fuq l-iswiċċbord prinċipali u l-iswiċċbord tal-emerġenza għandu jkollhom tikketta ċara u li normalment tinżamm magħluqa.
English: No other switch shall be permitted in the feeders concerned.
French: Ces canalisations ne doivent avoir aucun autre appareil de coupure.
German: Es dürfen keine weiteren Schalter in diese Zuleitungen eingebaut sein.
Spanish: No se permitirá ningún otro conmutador en estos alimentadores.
Italian: I suddetti circuiti non devono avere altri interruttori.
Portuguese: Não é permitida a instalação de qualquer outro interruptor nestes circuitos.
Dutch: Andere schakelaars mogen niet in de betrokken voedingsleidingen zĳn aangebracht.
Danish: Der tillades ingen andre omskiftere i de pågældende kabler.
Swedish: Inga andra omkopplare tillåts i de berörda matarledningarna.
Finnish: Näihin syöttöjohtoihin ei saa laittaa muita kytkimiä.
Czech: Žádný jiný vypínač není na napájecích vedeních dovolen.
Slovak: Iný prepínač nie je v príslušných napájacích vedeniach prípustný.
Polish: Na przewodach zasilających nie wolno instalować żadnych innych przełączników.
Hungarian: Az érintett vezetékeken nem lehet más kapcsoló.
Slovenian: V zadevnih napajalnih vodih se ne uporablja noben drug preklopnik.
Romanian: Nici un alt întrerupător nu este autorizat în cablurile de alimentare în cauză.
Bulgarian: Не се допуска друг превключвател при въпросните фидери.
Estonian: Kõik muud lülitid on kõnealustel toitejuhtmetel keelatud.
Latvian: Attiecīgajos fīderos nav atļauts ierīkot citus slēdžus.
Lithuanian: Pirmiau minėti laidai nejungiami su jokiu kitu jungikliu.
Maltese: Ma għandu jiġi permess l-ebda swiċċ ieħor fil-feeders ikkonċernati.
English: One of the sources of power supply for the alarm and detection system shall be an emergency source.
French: L’une des sources d’énergie du système avertisseur et de détection doit être une source de secours.
German: Eine der Energiequellen zur Versorgung des Melde- und Anzeigesystems muss eine Notstromquelle sein.
Spanish: Una de las fuentes de energía para el sistema de alarma y detección será una fuente de emergencia.
Italian: Una delle sorgenti di energia dell’impianto automatico di rivelazione e segnalazione di incendi deve essere una sorgente di emergenza di energia elettrica.
Portuguese: Uma das fontes de energia para o sistema de detecção e alarme de incêndios deve ser uma fonte de emergência.
Dutch: Eén van de krachtbronnen voor de brandontdekkings- en brandalarminstallatie moet een noodkrachtbron zĳn.
Danish: En af brandvisnings- og brandalarmanlæggets energikilder skal være en nødenergikilde.
Swedish: En av kraftkällorna till anläggningen för larm och upptäckande av brand ska vara en nödkraftkälla.
Finnish: Hälytys- ja palonhavaitsemisjärjestelmän yhtenä tehonlähteenä on oltava hätälähde.
Czech: Jedním ze zdrojů dodávky energie pro poplašný systém a systém detekce musí být nouzový zdroj.
Slovak: Jedným zo zdrojov dodávky energie pre poplachový systém a systém hlásenia musí byť núdzový zdroj.
Polish: Jednym ze źródeł zasilania instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru powinno być awaryjne źródło energii.
Hungarian: A jelző- és érzékelőrendszer egyik áramforrása vészüzemi áramforrás legyen.
Slovenian: Eden od virov dovoda energije za sistem alarma in odkrivanja požarov je zasilni vir energije.
Romanian: Una dintre sursele de alimentare cu energie pentru sistemul de alarmă și de detectare trebuie să fie o sursă de rezervă.
Bulgarian: Единият от източниците на енергийно захранване на системата за сигнализация и откриване на пожар е авариен енергиен източник.
Estonian: Üks tulekahju häire- ja avastamissüsteemi toiteallikatest peab olema avariitoiteallikas.
Latvian: Viens no signalizācijas un detektorsistēmas enerģijas padeves avotiem ir avārijas avots.
Lithuanian: Pavojaus signalizacijos ir aptikimo sistemoms elektros energija, be kitų šaltinių, tiekiama ir iš avarinio energijos šaltinio.
Maltese: Wieħed mis-sorsi tal-provvista tal-enerġija għas-sistema tal-allarm u tal-individwazzjoni għandu jkun sors tal-emerġenza.
English: The test valve for each section shall be situated near the stop valve for that section.
French: La soupape de contrôle de chaque section de diffuseurs doit se trouver à proximité de la soupape d’arrêt de cette section.
German: Das Prüfventil für jeden Abschnitt muss in der Nähe der Absperreinrichtung für diesen Abschnitt gelegen sein.
Spanish: La válvula de prueba de cada sección estará cerca de la de cierre de la misma sección.
Italian: La valvola di prova di ogni sezione di teste spruzzatrici deve essere collocata nelle vicinanze della valvola di intercettazione della sezione stessa.
Portuguese: A válvula de prova de cada secção deve estar localizada próximo da válvula de fecho dessa mesma secção.
Dutch: De proefkraan voor elke sectie moet bĳ de sectieafsluiter zĳn geplaatst.
Danish: Prøveventilen for den enkelte sektion skal være anbragt i nærheden af stopventilen for den pågældende sektion.
Swedish: Provventilen för varje sektion ska vara belägen nära avstängningsventilen för sektionen.
Finnish: Jokaisen lohkon koeventtiili on sĳoitettava lohkon sulkuventtiilin lähelle.
Czech: Zkušební ventil pro každý úsek se musí nacházet blízko uzavíracího ventilu pro daný úsek.
Slovak: Testovací ventil pre každý úsek sa musí nachádzať blízko uzatváracieho ventilu pre daný úsek.
Polish: Zawór próbny każdej sekcji należy umieścić w pobliżu zaworu odcinającego tej sekcji.
Hungarian: Az egyes szakaszok próbaszelepe a szakasz zárószelepének közelében helyezkedik el.
Slovenian: Preskusni ventil za vsako sekcijo je blizu zapornega ventila za to sekcijo.
Romanian: Supapa de probă de la fiecare secțiune trebuie situată aproape de supapa de oprire de la secțiunea respectivă.
Bulgarian: Пробният кран за всеки сектор се разполага в близост до спирателния клапан в този сектор.
Estonian: Iga sektsiooni katseventiil peab asuma selle sektsiooni sulgeventiili lähedal.
Latvian: Katras sekcijas kontrolvārsts atrodas pie attiecīgās sekcijas noslēdzējvārsta.
Lithuanian: Kiekvieno skyriaus bandomasis vožtuvas įrengiamas prie to skyriaus uždarymo vožtuvo.
Maltese: Il-valv tal-ittestjar għal kull sezzjoni għandu jkun ħdejn il-valv li jwaqqaf għal dik it-taqsima.
English: .19 Means shall be provided for testing the automatic operation of the pump on reduction of pressure in the system.
French: .19 Toutes mesures doivent être prises pour vérifier le fonctionnement automatique de la pompe, en réduisant la pression dans le dispositif.
German: .19 Es muss eine Vorrichtung vorhanden sein, mit der geprüft werden kann, ob die Pumpe bei einer Verringerung des Drucks in dem System selbsttätig anläuft.
Spanish: .19 Se proveerán medios para comprobar el funcionamiento automático de la bomba en caso de un descenso en la presión del sistema.
Italian: .19 Devono esservi dispositivi per provare il funzionamento automatico della pompa quando si abbassa la pressione nell’impianto.
Portuguese: .19 Devem existir meios para verificar a entrada automática em funcionamento da bomba por perda de carga no sistema.
Dutch: .19 Middelen moeten aanwezig zĳn voor de beproeving van de automatische werking van de pomp, door de druk in het systeem te verminderen.
Danish: .19 Der skal forefindes midler til at kontrollere, at pumpen automatisk sætter i gang ved trykfald i anlægget.
Swedish: .19 Det ska finnas anordningar för provning av den automatiska driften av pumpen vid reducerat tryck i anläggningen.
Finnish: .19 Järjestelmän paineen alenemisesta aiheutuvaa pumpun automaattista käynnistymistä on voitava kokeilla.
Czech: .19 Musí být k dispozici prostředky pro zkoušení automatické činnosti čerpadla za sníženého tlaku v systému.
Slovak: .19 Musia byť k dispozícii prostriedky na skúšanie automatickej činnosti čerpadla za zníženého tlaku v systéme.
Polish: .19 Należy zapewnić środki umożliwiające przeprowadzanie próby automatycznego uruchomienia pompy przy spadku ciśnienia w instalacji.
Hungarian: Megfelelő eszközökkel ellenőrizni kell azt, hogy a rendszer nyomásának csökkenésekor a szivattyú automatikusan működésbe lép-e.
Slovenian: .19 Predvidi se sredstvo za preskušanje avtomatskega delovanja črpalke zaradi zmanjšanja pritiska v sistemu.
Romanian: .19 Trebuie prevăzute mijloace de testare a funcționării automate a pompei când presiunea din sistem se reduce.
Bulgarian: .19 Осигуряват се средства за изпитване на автоматичното функциониране на помпата за намаляване на налягането в системата.
Estonian: .19 Tuleb tagada vahend, et kontrollida pumba automaatset tööd surve alanemisel süsteemis.
Latvian: .19 Paredz sūkņa automātiskās darbības testēšanu, samazinoties spiedienam sistēmā.
Lithuanian: .19 Numatomos priemonės išbandyti, ar siurblys automatiškai įsijungia, kai sistemoje sumažėja slėgis.
Maltese: .19 Għandhom jiġu pprovduti mezzi għat-tħaddim awtomatiku tal-pompa fuq tnaqqis tal-pressjoni fis-sistema.