FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: .6 Carbon dioxide fire extinguishers shall not be placed in accommodation spaces.
French: .6 Les extincteurs d’incendie à gaz carbonique ne doivent pas être placés dans des locaux d’habitation.
German: .6 In Unterkunftsräumen dürfen keine Kohlendioxid-Feuerlöscher vorhanden sein.
Spanish: .6 Los extintores portátiles de CO2 no estarán situados en espacios de alojamiento.
Italian: .6 Gli estintori ad anidride carbonica non devono essere sistemati nei locali di alloggio.
Portuguese: .6 Os extintores portáteis de CO2 não devem estar colocados em espaços de alojamento.
Dutch: .6 Kooldioxide brandblussers mogen niet worden geplaatst in accommodatieruimten.
Danish: .6 CO2-ildslukkere ikke må anbringes i apteringen.
Swedish: .6 Koldioxidbrandsläckare ska inte vara placerade i bostadsutrymmen.
Finnish: .6 Hiilidioksidisammuttimia ei saa sĳoittaa asuntotiloihin.
Czech: .6 Hasicí přístroje s oxidem uhličitým nesmějí být umístěny v ubytovacích prostorách.
Slovak: .6 Hasiace prístroje s CO2 nesmú byť umiestnené v obytných priestoroch.
Polish: .6 Gaśnice przenośne na dwutlenek węgla nie powinny być umieszczane w pomieszczeniach mieszkalnych.
Hungarian: Szén-dioxidos tűzoltó készülékek nem helyezhetők el a lakóterekben.
Slovenian: .6 Aparati za gašenje požara z ogljikovim dioksidom se ne namestijo v bivalnih prostorih.
Romanian: .6 Stingătoarele de incendiu cu dioxid de carbon nu trebuie amplasate în spații de cazare.
Bulgarian: .6 В жилищните помещения не се поставят пожарогасители с въглероден двуокис.
Estonian: .6 Süsinikdioksiidiga tulekustuteid ei tohi paigaldada eluruumidesse.
Latvian: .6 Oglekļa dioksīda ugunsdzēšamos aparātus neizvieto dzīvojamās telpās.
Lithuanian: .6 Gyvenamosiose patalpose anglies dvideginio gesintuvų laikyti negalima.
Maltese: .6 Estinturi tad-diossidu tal-karbonju ma għandhomx jitpoġġew fi spazji tal-akkomodazzjoni.
English: Portable fire extinguishers shall be provided with devices which indicate whether they have been used.
French: Les extincteurs d’incendie portatifs doivent être munis de dispositifs indiquant s’ils ont déjà été utilisés.
German: Tragbare Feuerlöscher müssen mit Vorrichtungen versehen sein, die anzeigen, ob die Feuerlöscher benutzt worden sind.
Spanish: Los extintores portátiles llevarán dispositivos que indiquen si han sido utilizados.
Italian: Gli estintori portatili devono essere provvisti di dispositivi che indichino se siano già stati utilizzati.
Portuguese: Os extintores portáteis devem estar munidos de dispositivos indicadores de utilização anterior.
Dutch: Brandblustoestellen dienen te worden voorzien van een inrichting die aangeeft wanneer zĳ zĳn gebruikt.
Danish: Transportable ildslukkere skal være forsynet med indikator for, om de har været brugt.
Swedish: Bärbara brandsläckare ska förses med anordningar som anger om de har använts.
Finnish: Käsisammuttimet on varustettava laitteilla, jotka osoittavat, onko sammuttimia käytetty.
Czech: Hasicí přístroje musí být opatřeny indikátorem, který označuje, zda byly použity.
Slovak: Prenosné hasiace prístroje musia byť vybavené zariadeniami, ktoré oznamujú, či boli použité.
Polish: Gaśnice przenośne powinny być wyposażone we wskaźniki pokazujące, czy zostały one użyte.
Hungarian: A hordozható tűzoltó készülékeket olyan szerkezettel kell ellátni, amely jelzi, hogy használták-e már azokat.
Slovenian: Prenosni aparati za gašenje požara imajo naprave, ki javljajo, ali so bili uporabljeni.
Romanian: Stingătoarele de incendiu mobile trebuie prevăzute cu dispozitive care indică dacă au mai fost utilizate înainte.
Bulgarian: Преносимите пожарогасители се осигуряват заедно с устройства, които показват дали са били използвани досега.
Estonian: Käsitulekustutid peavad olema varustatud vahenditega, mis näitavad, kas neid on kasutatud.
Latvian: Pārnēsājamus ugunsdzēšamos aparātus aprīko ar ierīcēm, kas norāda, vai tie ir tikuši izmantoti.
Lithuanian: Nešiojamuose gesintuvuose įrengiami įtaisai, parodantys, ar gesintuvas buvo naudojamas.
Maltese: Għandhom jiġu pprovduti estinturi li jistgħu jinġarru b’mezzi li jindikaw jekk intużawx.
English: .11 The fire extinguishers shall be suitable for extinguishing fires which are possible in the vicinity of the fire extinguisher location.
French: .11 Les extincteurs doivent être adaptés à l’extinction des incendies pouvant survenir à proximité du lieu où ils se trouvent.
German: .11 Die Feuerlöscher müssen zum Löschen von Bränden geeignet sein, die um den Standort des Feuerlöschers herum auftreten können.
Spanish: .11 Los extintores de incendios serán adecuados para la extinción de los fuegos que puedan producirse cerca del lugar en el que estén situados.
Italian: .11 Gli estintori devono essere idonei a spegnere incendi che possano svilupparsi in prossimità dell’ubicazione dell’estintore stesso.
Portuguese: .11 Os extintores devem poder apagar os incêndios que se possam produzir na sua vizinhança.
Dutch: .11 De brandblustoestellen moeten geschikt zĳn voor het blussen van branden die mogelĳk zĳn in de onmiddellĳke omgeving van de plaats waar zĳ zĳn geplaatst.
Danish: .11 Ildslukkerne skal være egnet til at slukke brande, som er mulige i nærheden af det sted, hvor ildslukkeren er anbragt.
Swedish: .11 Brandsläckarna ska vara lämpade för att släcka bränder som kan tänkas förekomma i närheten av den plats där brandsläckaren är belägen.
Finnish: .11 Palonsammuttimien on sovelluttava niiden läheisyydessä mahdollisesti syttyvien palojen sammuttamiseen.
Czech: .11 Hasicí přístroje musí být vhodné k hašení požárů, které se mohou vyskytnout v blízkost jejich umístění.
Slovak: .11 Hasiace prístroje musia byť vhodné na hasenie požiarov, ktoré sa môžu vyskytnúť v blízkosti ich umiestnenia.
Polish: .11 Gaśnice powinny być przystosowane do gaszenia pożarów, które mogą wystąpić blisko miejsca, w którym się znajdują.
Hungarian: A tűzoltó készülékek alkalmasak arra, hogy eloltsák az elhelyezett tűzoltó készülékek közelében keletkezett tüzet.
Slovenian: .11 Aparati za gašenje požara so primerni za gašenje požarov, ki lahko izbruhnejo v bližini kraja, kjer so aparati za gašenje nameščeni.
Romanian: .11 Stingătoarele de incendiu trebuie să fie adecvate stingerii incendiilor care pot izbucni în apropierea locului în care se află stingătorul de incendiu.
Bulgarian: .11 Пожарогасителите са подходящи за потушаване на пожари, които са в близост до пожарогасителите.
Estonian: .11 Tulekustutid peavad sobima tulekustuti asukoha läheduses esineda võivate tulekahjude kustutamiseks.
Latvian: .11 Ugunsdzēšamie aparāti ir piemēroti tādu ugunsgrēku dzēšanai, kas var izcelties ugunsdzēšamā aparāta tuvumā.
Lithuanian: .11 Gesintuvai yra tinkami gesinti gaisrus, galinčius kilti netoli gesintuvų laikymo vietos.
Maltese: .11 L-estinturi għandhom ikunu adegwati biex jitfu n-nirien li jista’ jkun hemm fil-viċinanza ta’ fejn jinsab l-estintur.
English: .12 One of the portable fire extinguishers intended for use in any space shall be located near the entrance of that space.
French: .12 Un des extincteurs portatifs destinés à être employés dans un local déterminé doit être placé près de l’entrée de ce local.
German: .12 Von den für die Verwendung in einem Raum bestimmten tragbaren Feuerlöschern ist einer in der Nähe des Eingangs zu diesem Raum anzubringen.
Spanish: .12 Uno de los extintores de incendios portátiles destinados a ser usados en cualquier espacio se colocará cerca de la entrada de dicho espacio.
Italian: .12 Uno degli estintori portatili destinati ad essere impiegati in un determinato locale deve essere collocato vicino all’ingresso del locale stesso.
Portuguese: .12 Um dos extintores portáteis destinados a utilização num determinado espaço deve estar localizado perto da entrada desse espaço.
Dutch: .12 Eén van de draagbare brandblustoestellen die voor het gebruik in een bepaalde ruimte zĳn bestemd, moet nabĳ de toegang tot die ruimte worden geplaatst.
Danish: .12 En af de transportable ildslukkere til brug i et hvilket som helst rum skal anbringes i nærheden af indgangen til det pågældende rum.
Swedish: .12 En av de bärbara brandsläckare som är avsedda att användas i ett visst utrymme ska vara placerad nära ingången till det utrymmet.
Finnish: .12 Yksi missä tahansa tilassa käytettäväksi tarkoitetuista käsisammuttimista on sĳoitettava kyseisen tilan sisäänkäynnin luo.
Czech: .12 Jeden z přenosných hasicích přístrojů určený k použití v jakémkoli prostoru musí být umístěn blízko vchodu do tohoto prostoru.
Slovak: .12 Jeden z prenosných hasiacich prístrojov určený na použitie v akomkoľvek priestore musí byť umiestnený blízko vchodu do tohto priestoru.
Polish: .12 Jedna z przenośnych gaśnic przeznaczonych do użytku w jakimkolwiek pomieszczeniu powinna być umieszczona w pobliżu wejścia do tego pomieszczenia.
Hungarian: Egy adott helyen az ott felhasználható hordozható tűzoltó készülékek egyikét a helyiség bejáratánál kell elhelyezni.
Slovenian: .12 Eden od prenosnih aparatov za gašenje požara, namenjenih za uporabo v katerem koli prostoru, se namesti blizu vhoda v ta prostor.
Romanian: .12 Unul dintre stingătoarele de incendiu mobile destinate utilizării în orice spațiu trebuie amplasat aproape de intrarea în respectivul spațiu.
Bulgarian: .12 Най-малко един от преносимите пожарогасители, предназначен за употреба във всяко едно помещение, се поставя в близост до входа на това помещение.
Estonian: .12 Üks mis tahes ruumis kasutamiseks mõeldud käsitulekustutitest peab asuma selle ruumi sissepääsu lähedal.
Latvian: .12 Vienu no pārnēsājamiem ugunsdzēšamajiem aparātiem, kas paredzēts lietošanai attiecīgā telpā, novieto pie ieejas šajā telpā.
Lithuanian: .12 Vienas iš nešiojamųjų gesintuvų, numatytų naudoti tam tikrame skyriuje, laikomas prie įėjimo į tą skyrių.
Maltese: .12 Wieħed mill-estinturi li jistgħu jinġarru li jkun maħsub biex jintuża fi kwalunkwe spazju għandu jkun ħdejn id-daħla ta’ dak l-ispazju.
English: .13 The minimum number of fire extinguishers shall be as follows:
French: .13 Le nombre minimal d’extincteurs d’incendie doit être le suivant:
German: .13 Folgende Mindestzahl von Feuerlöschern ist vorgeschrieben:
Spanish: .13 El número mínimo de extintores de incendios será el siguiente:
Italian: .13 Il numero minimo di estintori deve essere il seguente:
Portuguese: .13 O número mínimo de extintores de incêndio será determinado do seguinte modo:
Dutch: .13 Er moet een minimumaantal brandblustoestellen aanwezig zĳn dat als volgt is verdeeld:
Danish: .13 Der skal mindst forefindes følgende antal ildslukkere:
Swedish: .13 Brandsläckare ska finnas i minst följande antal:
Finnish: .13 Palonsammuttimien vähimmäislukumäärän on oltava seuraava:
Czech: .13 Minimální počet hasicích přístrojů musí být tento:
Slovak: .13 Minimálny počet hasiacich prístrojov musí byť takýto:
Polish: .13 Minimalna liczba gaśnic powinna być następująca:
Hungarian: A tűzoltó készülékek legkisebb száma megfelel a következőknek:
Slovenian: .13 Najmanjše število aparatov za gašenje požara je naslednje:
Romanian: .13 Numărul minim de stingătoare de incendiu trebuie să fie după cum urmează:
Bulgarian: .13 Минималният брой на пожарогасителите е, както следва:
Estonian: .13 Tulekustutite minimaalne arv on järgmine:
Latvian: .13 Ugunsdzēšamos aparātu minimālais skaits ir šāds:
Lithuanian: .13 Mažiausias gesintuvų skaičius:
Maltese: .13 L-għadd minimu ta’ estinturi għandu jkun kif ġej:
English: .1 in accommodation and service spaces:
French: .1 pour les locaux d’habitation et de service:
German: .1 In Unterkunfts- und Wirtschaftsräumen:
Spanish: .1 en espacios de alojamiento y de servicio:
Italian: .1 nei locali di alloggio e di servizio:
Portuguese: .1 Nos espaços de alojamento e de serviço:
Dutch: .1 in ruimten voor accommodatie en dienstruimten:
Danish: .1 I aptering og tjenesterum:
Swedish: .1 I bostads- och arbetsutrymmen:
Finnish: .1 asunto- ja työskentelytiloissa:
Czech: .1 v obytných a hospodářských prostorách:
Slovak: .1 v obytných a hospodárskych priestoroch:
Polish: .1 dla pomieszczeń mieszkalnych i służbowych;
Hungarian: a lakóterekben és a kiszolgálóhelyiségekben:
Slovenian: .1 v bivalnih in delovnih prostorih:
Romanian: .1 în spațiile de cazare și de serviciu:
Bulgarian: .1 в жилищни и сервизни помещения:
Estonian: .1 elu- ja teenindusruumides:
Latvian: .1 dzīvojamajās un dienesta telpās:
Lithuanian: .1 gyvenamosiose ir tarnybinėse patalpose:
Maltese: .1 fi spazji tal-akkomodazzjoni u tas-servizz:
English: the fire extinguishers shall be so located that no point in the space is more than 10 metres walking distance from an extinguisher;
French: les extincteurs doivent être placés de manière à ce qu’aucun point du local ne soit à plus de 10 mètres d’un extincteur;
German: Die Feuerlöscher sind so anzuordnen, dass der Weg zu einem Feuerlöscher von keinem Punkt des Raumes aus mehr als zehn Meter beträgt.
Spanish: los extintores de incendios estarán situados de manera que ningún punto del espacio se encuentre a más de 10 metros de distancia andando de un extintor;
Italian: gli estintori d’incendio devono essere collocati in modo che nessun estintore si trovi a più di 10 metri di distanza da un qualsiasi punto del locale;
Portuguese: os extintores devem estar colocados de modo a que nenhum ponto do espaço esteja a mais de 10 metros de um extintor;
Dutch: de brandblustoestellen moeten zodanig geplaatst zĳn dat geen enkel punt in de ruimte zich op een loopafstand van meer dan 10 m van een brandblustoestel bevindt;
Danish: skal ildslukkerne være placeret således, at man højst skal gå 10 m fra ethvert punkt i rummet for at nå frem til en ildslukker.
Swedish: Brandsläckarna ska vara så placerade att ingen punkt i utrymmet ligger på mer än 10 m gångavstånd från en brandsläckare.
Finnish: palonsammuttimet on sĳoitettava siten, että tilan mistään kohdasta ei ole 10:tä metriä pidempää kävelymatkaa sammuttimelle;
Czech: hasicí přístroje musí být umístěny tak, aby žádný bod v prostoru nebyl dál než na vzdálenost 10 metrů chůze od hasicího přístroje;
Slovak: hasiaci prístroj musí byť umiestnený tak, aby žiadny bod v priestore nebol ďalej než na vzdialenosť 10 metrov pešej chôdze od hasiaceho prístroja;
Polish: gaśnice powinny być umieszczone w takim miejscu, aby żaden punkt pomieszczenia nie znajdował się dalej niż 10 m od gaśnicy;
Hungarian: a tűzoltó készülékeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a helyiség egyetlen pontjától se legyenek méternél messzebbre;
Slovenian: aparati za gašenje požara se namestijo tako, da nobena točka v prostoru od aparata za gašenje ni oddaljena več kakor 10 metrov hoje;
Romanian: stingătoarele de incendiu trebuie așezate astfel încât nici un punct din spațiu să fie la peste 10 metri de mers pe jos de un stingător;
Bulgarian: един пожарогасител е разположен така че разстоянието от всяка една точка до него не е повече от 10 метра пеш;
Estonian: tulekustutid peavad asuma nii, et ükski ruumi punkt ei ole tulekustutist kaugemal kui 10 meetrit kõndides;
Latvian: ugunsdzēšamos aparātus izvieto tā, lai neviens telpas punkts neatrastos tālāk par 10 metriem no ugunsdzēšamā aparāta;
Lithuanian: gesintuvas laikomas tokioje vietoje, kad iš bet kur iki jo reikėtų eiti ne daugiau kaip 10 metrų;
Maltese: l-estinturi għandhom ikunu b’tali mod li l-ebda punt fl-ispazju ma jkun iktar minn 10 metri ta’ distanza bil-mixi minn estintur;
English: .3 in galleys the extinguishers shall be so located that no point in the space is more than 10 metres walking distance from an extinguisher;
French: .3 dans les cuisines, les extincteurs doivent être placés de manière à ce qu’aucun point du local ne soit distant de plus de 10 mètres d’un extincteur;
German: .3 In Küchen sind die Feuerlöscher so anzuordnen, dass der Weg zu einem Feuerlöscher von keinem Punkt des Raumes aus mehr als zehn Meter beträgt.
Spanish: .3 en las cocinas los extintores deberán estar situados de manera que ningún punto del espacio se encuentre a más de 10 metros de distancia andando de un extintor;
Italian: .3 nelle cucine gli estintori devono essere collocati in modo che nessun estintore si trovi a più di 10 metri di distanza da un qualsiasi punto del locale;
Portuguese: .3 Nas cozinhas, os extintores devem estar colocados de modo a que nenhum ponto esteja a mais do 10 metros do extintor;
Dutch: .3 in ruimten waar een fornuis staat opgesteld, moeten de brandblustoestellen zodanig geplaatst zĳn dat geen enkel punt in de ruimte zich op een loopafstand van meer dan 10 m van een brandblustoestel bevindt;
Danish: .3 I rum, hvor der er installeret et komfur, skal ildslukkerne være placeret således, at man højst skal gå 10 m fra ethvert punkt i rummet for at nå frem til en ildslukker.
Swedish: .3 I kök ska brandsläckarna vara så placerade att ingen punkt i utrymmet ligger på mer än 10 m gångavstånd från en brandsläckare.
Finnish: .3 keittiöissä sammuttimet on sĳoitettava siten, että tilan mistään kohdasta ei ole 10:tä metriä pidempää kävelymatkaa sammuttimelle;
Czech: .3 hasicí přístroje v lodních kuchyních musí být umístěny tak, aby žádný bod v prostoru nebyl dál než na vzdálenost 10 metrů chůze od hasicího přístroje;
Slovak: .3 hasiace prístroje v lodných kuchyniach musia byť umiestené tak, aby žiadny bod v priestore nebol ďalej než na vzdialenosť 10 metrov pešej chôdze od hasiaceho prístroja;
Polish: .3 w pomieszczeniach kuchennych, rozdzielnice powinny być umieszczone w taki sposób, aby żaden punkt pomieszczenia nie znajdował się dalej niż 10 m od gaśnicy;
Hungarian: a konyhákban a tűzoltó készülékeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a helyiség egyetlen pontjától se legyenek 10 méternél messzebbre;
Slovenian: .3 v kuhinjah se aparati za gašenje požara namestijo tako, da nobena točka v prostoru od aparata za gašenje ni oddaljena več kakor 10 metrov hoje;
Romanian: .3 în bucătării, stingătoarele trebuie așezate astfel încât nici un punct din spațiu să fie la peste 10 metri de mers pe jos de un stingător;
Bulgarian: .3 пожарогасителите в камбузите са на разстояние от всяка една точка до него не повече от 10 метра пеша;
Estonian: .3 kambüüsides peavad tulekustutid asuma nii, et ükski ruumi punkt ei ole tulekustutist kaugemal kui 10 meetrit kõndides;
Latvian: .3 tālāk par 10 metriem no ugunsdzēšamā aparāta;
Lithuanian: .3 laivo virtuvėse gesintuvai išdėstomi taip, kad iš bet kur iki jų reikėtų eiti ne daugiau kaip 10 metrų;
Maltese: .3 fil-kċejjen l-estinturi għandhom ikunu f’punt li qatt ma jkun aktar minn 10 metri mixi ‘il bogħod mill-estintur;
English: .4 an extinguisher shall be located in the proximity of paint lockers store rooms containing readily flammable products;
French: .4 un extincteur doit être placé à proximité des armoires à peintures et des aires de stockage contenant des produits facilement inflammables;
German: .4 In der Nähe von Farbenschränken und Lagerräumen, die leicht entzündliche Stoffe enthalten, muss ein Feuerlöscher vorhanden sein.
Spanish: .4 un extintor deberá estar situado en las proximidades de los pañoles de pintura y en los almacenes que contengan otros productos fácilmente inflamables;
Italian: .4 un estintore deve essere collocato in prossimità dei depositi di pittura e dei magazzini contenenti prodotti facilmente infiammabili;
Portuguese: .4 Na proximidade dos paióis de tinta e dos paióis que contenham produtos facilmente inflamáveis deve estar colocado um extintor;
Dutch: .4 er moet een brandblustoestel worden geplaatst in de nabĳheid van kasten die verf bevatten en opslagruimten waar gemakkelĳk ontvlambare producten zĳn opgeslagen;
Danish: .4 Der skal være en ildslukker i nærheden af skabsrum til maling og storesrum, der rummer let antændelige produkter.
Swedish: .4 En brandsläckare ska vara placerad i närheten av förvaringsskåp för målarfärg och förrådsrum som innehåller lättantändliga produkter.
Finnish: .4 yksi sammutin on sĳoitettava maalivarastojen ja helposti syttyviä aineita sisältävien varastotilojen läheisyyteen;
Czech: .4 jeden hasicí přístroj musí být umístěn v bezprostřední blízkosti skladu barev a skladových místností obsahujících snadno zápalné výrobky;
Slovak: .4 jeden hasiaci prístroj musí byť umiestnený v bezprostrednej blízkosti skladu farieb a skladových miestností obsahujúcich ľahko zápalné výrobky;
Polish: .4 gaśnica powinna być umieszczona obok magazynków farb i miejsc, w których przechowywane są produkty łatwopalne;
Hungarian: tűzoltó készülékeket kell elhelyezni a festékraktárak és olyan raktárak közelében, amelyek gyúlékony termékeket tartalmaznak;
Slovenian: .4 aparat za gašenje je v bližini skladišč z omaricami za barvo, ki vsebujejo lahko vnetljive izdelke;
Romanian: .4 un stingător trebuie așezat în apropierea depozitului de dulapuri cu vopsea care conțin produse ușor inflamabile;
Bulgarian: .4 един пожарогасител в близост до помещенията с бои, които съдържат запалителни материали;
Estonian: .4 üks tulekustuti peab asuma värvikappide ja tuleohtlikke tooteid sisaldavate hoiuruumide läheduses;
Latvian: .4 ugunsdzēšamo aparātu novieto pie krāsu skapju telpām, kurās ir viegli uzliesmojoši materiāli;
Lithuanian: .4 gesintuvas laikomas prie dažų sandėlių ir prie tų sandėlių, kuriuose saugomi lengvai įsiliepsnojantys produktai;
Maltese: .4 għandu jkun hemm estintur qrib il-kmamar tal-ħżin li fihom kabinetti taż-żebgħa li jissakkru li jkollhom prodotti li jieħdu n-nar malajr;
English: .5 at least one extinguisher shall be located on the navigating bridge and in each control station.
French: .5 au moins un extincteur doit être situé sur la passerelle de navigation et à chaque poste de commande.
German: .5 Auf der Kommandobrücke und in jeder Kontrollstation muss mindestens ein Feuerlöscher vorhanden sein.
Spanish: .5 al menos un extintor deberá estar situado en el puente de navegación y en cada puesto de control.
Italian: .5 almeno un estintore deve essere collocato in plancia e in ciascuna stazione di comando.
Portuguese: .5 Na ponte de comando e em cada posto de segurança deve estar colocado pelo menos um extintor.
Dutch: .5 op de navigatiebrug en in ieder controlestation moet minstens één brandblustoestel worden geplaatst.
Danish: .5 Der skal være mindst en ildslukker på kommandobroen og i hvert kontrolrum.
Swedish: .5 Åtminstone en brandsläckare ska vara placerad på bryggan och vid varje kontrollstation.
Finnish: .5 vähintään yksi sammutin on sĳoitettava komentosillalle ja kullekin valvonta-asemalle.
Czech: .5 nejméně jeden hasicí přístroj musí být umístěn na velitelském můstku a na každé řídící stanici.
Slovak: .5 aspoň jeden hasiaci prístroj musí byť umiestnený na veliteľskom mostíku a na každom riadiacom stanovišti.
Polish: .5 co najmniej jedna gaśnica powinna znajdować się na mostku nawigacyjnym i na każdym posterunku dowodzenia.
Hungarian: legalább egy tűzoltó készüléket kell elhelyezni a parancsnoki hídon és minden vezérlőállomásnál.
Slovenian: .5 vsaj en aparat za gašenje se namesti na poveljniškem mostu in na vsaki kontrolni postaji.
Romanian: .5 cel puțin un stingător trebuie așezat pe pasarela de navigație și în fiecare post de comandă.
Bulgarian: .5 най-малко един пожарогасител на щурманския мостик и във всеки пункт за управление.
Estonian: .5 vähemalt üks tulekustuti peab asuma komandosillal ja igas juhtimispostis.
Latvian: .5 vismaz vienu ugunsdzēšamo aparātu novieto uz komandtiltiņa un katrā kontrolpunktā.
Lithuanian: .5 bent po vieną gesintuvą laikoma navigaciniame tiltelyje ir kiekviename valdymo poste.
Maltese: .5 għandu jkun hemm tal-anqas estintur wieħed fuq il-pont tan-navigazzjoni u f’kull stazzjon tal-kontroll.