FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: .4 Every ship shall be provided with a fire main having a diameter sufficient for the effective distribution of the maximum discharge given above. The number and position of the hydrants shall be such that at least one jet of water may reach any part of the ship using one single maximum length of hose as given for class B ships in paragraph .7.2. .5 Every ship shall be fitted with at least one fire hose for every hydrant fitted. .6 In ships with a periodically unattended machinery space or when only one person is required on watch, there shall be immediate water delivery from the fire main system at a suitable pressure, either by remote starting of one of the main fire pumps with remote starting from the navigating bridge and fire control station, if any, or permanent pressurisation of the fire main system by one of the main fire pumps.
Bulgarian: .4 Всеки кораб е снабден с противопожарен тръбопровод с диаметър с достатъчен капацитет за ефективно разпределение на максималното отводняване, определено по-горе.
English: .7 The delivery valve of each fire pump shall be fitted with a non-return valve.
French: .7 La vanne d'alimentation de chaque pompe d'incendie doit être équipée d'un clapet anti-retour.
German: .7 Das Druckventil jeder Feuerlöschpumpe muss mit einer Rückschlagklappe ausgestattet sein.
Italian: 7 La valvola di erogazione di ciascuna pompa da incendio deve essere dotata di una valvola di non ritorno.
Portuguese: .7 A válvula de saída de cada bomba de incêndio deve ser equipada com uma válvula de retenção.
Dutch: .7 Op de persafsluiter van elke brandbluspomp moet een terugslagklep worden aangebracht.
Danish: .7 Tryksiden på hver brandpumpe skal være forsynet med kontraventil.
Swedish: .7 Varje brandpumps utloppsventil ska vara försedd med en backventil.
Finnish: .7 Jokaisen palopumpun syöttöventtiilin yhteydessä on oltava takaiskuventtiili.
Greek: Η βαλβίδα παροχής κάθε πυροσβεστικής αντλίας πρέπει να είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα αντεπιστροφής.
Czech: .7 Tlakový ventil každého požárního čerpadla musí být vybaven zpětnou klapkou.
Slovak: .7 Tlakový ventil každého požiarneho čerpadla musí byť vybavený jednosmerným ventilom.
Polish: .7 Zawór na tłoczeniu każdej pompy pożarowej ma zamontowany zawór zwrotny.
Hungarian: Minden tűzoltó szivattyú nyomószelepét visszacsapó szeleppel kell felszerelni.
Slovenian: .7 Tlačni priključek vsake požarne črpalke se opremi z nepovratnim ventilom.
Romanian: .7 Supapa de evacuare de la fiecare pompă de incendiu trebuie dotată cu ventil de reținere.
Bulgarian: Броят и разположението на хидрантите е такова, че най-малко една струя вода да може да достигне всяка част от кораба, като се използва една максимална дължина на шланга, каквато е определена за корабите клас В в параграф .7.2. .5 Всеки кораб се оборудва с най-малко един шланг за всеки монтиран хидрант. .6 В кораби с периодично необслужвано машинно отделение или когато за обслужването му е необходимо само едно дежурно лице, се осигурява незабавно водоснабдяване от системата на противопожарния тръбопровод при подходящо налягане, или чрез дистанционен пуск на една от главните противопожарни помпи от щурманския мостик и пункта за управление на пожара, ако има такъв, или чрез осигуряване на постоянно налягане в системата на противопожарния тръбопровод от една от главните противопожарни помпи. .7 Подаващият клапан на всяка противопожарна помпа е снабден с възвратен клапан.
Estonian: Iga tuletõrjepumba väljavooluventiil varustatakse tagasilöögiklapiga.
Latvian: Katra ugunsdzēsības sūkņa spiedienvārstu aprīko ar vienvirziena vārstu.
Lithuanian: .7 Prie kiekvieno gaisrinio siurblio slėgio vožtuvo montuojamas atbulinis vožtuvas.
Maltese: .7 Il-valv tal-konsenja ta’ kull pompa għandu jitwaħħallu valv li ma jirritornax.
English: 4 Fixed fire-extinguishing systems (R 5 + 8 + 9 + 10)
French: 4 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie (règles 5, 8, 9 et 10)
German: 4 Fest eingebaute Feuerlöschsysteme (R 5, R 8, R 9 und R 10)
Spanish: 4 Sistemas fĳos de extinción de incendios (R 5, 8, 9 y 10)
Italian: 4 Impianti fissi di estinzione incendi (R 5 + 8 + 9 + 10)
Portuguese: 4 Instalações fixas de extinção de incêndios (R 5 + 8 + 9 + 10)
Dutch: 4 Vast aangebrachte brandblusinstallaties (V 5 + 8 + 9 + 10)
Danish: 4 Fast anbragte brandslukningsanlæg (R 5+8+9+10)
Swedish: Fasta anläggningar för brandsläckning (R 5 + 8 + 9 + 10)
Finnish: 4 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät (R 5 + 8 + 9 + 10)
Greek: 4 Μόνιμα συστήματα κατασβέσεως πυρκαϊάς (R 5 + 8 + 9 + 10)
Czech: 4 Stabilní hasicí systémy (pravidla 5 + 8 + 9 + 10)
Slovak: 4 Pevné hasiace systémy (R 5 + 8 + 9 + 10)
Polish: 4 Stałe instalacje gaśnicze (R 5 + 8 + 9 + 10)
Hungarian: Beépített tűzoltó rendszerek (R 5 + 8 + 9 + 10)
Slovenian: 4 Vgrajeni sistemi za gašenje požara (pravilo 5 + 8 + 9 + 10)
Romanian: 4 Sisteme fixe de stingere a incendiului (R 5 + 8 + 9 + 10)
Bulgarian: 4 Стационарни пожарогасителни системи (правило 5, 8, 9 и 10)
Estonian: 4 Paiksed tulekustutussüsteemid (R 5 + 8 + 9 + 10)
Latvian: Stacionāras ugunsdzēsības sistēmas (R 5 + 8 + 9 + 10)
Lithuanian: 4 Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos (R 5 + 8 + 9 + 10)
Maltese: 4 Sistemi tat-tifi tan-nar fissi (R 5 + 8 + 9 + 10).
English: .1 Fixed gas fire-extinguishing systems: General (R 5.1)
French: .1 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz: généralités (règle 5.1)
German: .1 Fest eingebaute Gasfeuerlöschsysteme: Allgemeines (R 5.1)
Spanish: .1 Sistemas fĳos de extinción por gas: Generalidades (R 5.1)
Italian: 1 Impianti fissi di estinzione incendi a gas: Generalità (R 5.1)
Portuguese: .1 Instalações fixas de extinção de incêndios por gás: generalidades (R 5-1)
Dutch: .1 Vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusstof: Algemeen (V 5.1)
Danish: .1 Fast anbragte installationer for slukning med luftarter: Almindelige bestemmelser (R 5.1)
Swedish: .1 Fasta anläggningar för brandsläckning med gas: Allmänt (R 5.1)
Finnish: .1 Kiinteät kaasupalonsammutusjärjestelmät: Yleistä (R 5.1.)
Greek: Μόνιμα συστήματα κατασβέσεως πυρκαϊάς με αέριο: Γενικά (R 5.1)
Czech: .1 Stabilní plynové hasicí systémy: Všeobecně (pravidlo 5.1)
Slovak: .1 Pevné plynové hasiace systémy: Všeobecne (R 5.1)
Polish: .1 Stałe gazowe instalacje gaśnicze: Ogólne (R 5.1)
Hungarian: Gázüzemű beépített tűzoltó rendszerek: Általános (R 5.1)
Slovenian: .1 Vgrajeni sistem za gašenje požara s plinom: Splošno (pravilo 5.1)
Romanian: .1 Sisteme fixe de stingere a incendiului cu gaz inert: Generalități (R 5.1)
Bulgarian: .1 Стационарни пожарогасителни системи: Общи положения (правило 5.1)
Estonian: Paiksed gaaskustutussüsteemid: Üldine (R 5.1)
Latvian: Stacionāras gāzes ugunsdzēsības sistēmas Vispārīgi noteikumi (R 5.1)
Lithuanian: .1 Dujinės gaisro gesinimo sistemos: bendrieji dalykai (R 5.1)
Maltese: .1 Sistemi tat-tifi tan-nar bil-gass fissi: Ġenerali (R 5.1)
English: NEW CLASS B, C AND D SHIPS CONSTRUCTED BEFORE 1 JANUARY 2003 AND EXISTING CLASS B SHIPS:
French: NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B:
German: NEUE SCHIFFE DER KLASSEN B, C UND D, DIE VOR DEM 1. JANUAR 2003 GEBAUT WERDEN, SOWIE VORHANDENE SCHIFFE DER KLASSE B:
Spanish: BUQUES NUEVOS DE CLASES B, C y D CONSTRUIDOS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2003 Y BUQUES EXISTENTES DE CLASE B:
Italian: NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE PRIMA DEL 1o GENNAIO 2003 + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:
Portuguese: NAVIOS NOVOS DAS CLASSES B, C E D CONSTRUÍDOS ANTES DE 1 DE JANEIRO DE 2003 E NAVIOS EXISTENTES DA CLASSE B:
Dutch: NIEUWE SCHEPEN VAN DE KLASSEN B, C EN D GEBOUWD VOOR 1 JANUARI 2003, ALSMEDE BESTAANDE SCHEPEN VAN KLASSE B:
Danish: NYE SKIBE I KLASSE B, C OG D, SOM ER BYGGET INDEN DEN 1. JANUAR 2003, SAMT EKSISTERENDE SKIBE I KLASSE B:
Swedish: NYA FARTYG AV KLASS B, C OCH D, BYGGDA FÖRE DEN 1 JANUARI 2003, SAMT EXISTERANDE FARTYG AV KLASS B:
Finnish: UUDET B-, C- JA D-LUOKAN ALUKSET, JOTKA ON RAKENNETTU ENNEN 1 PÄIVÄÄ TAMMIKUUTA 2003, SEKÄ OLEMASSA OLEVAT B-LUOKAN ALUKSET:
Greek: ΝΕΑ ΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Β, Γ ΚΑΙ Δ, ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β:
Czech: NOVÉ LODĚ TŘÍD B, C A D POSTAVENÉ PŘED 1. LEDNEM 2003 A STÁVAJÍCÍ LODĚ TŘÍDY B:
Slovak: NOVÉ LODE TRIEDY B, C A D POSTAVENÉ DO 1. JANUÁRA 2003 A EXISTUJÚCE LODE TRIEDY B:
Polish: NOWE STATKI KLASY B, C i D, ZBUDOWANE PRZED DNIEM 1 STYCZNIA 2003 R. ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
Hungarian: B., C. ÉS D. OSZTÁLYÚ, 2003. JANUÁR 1-JE ELŐTT ÉPÍTETT ÚJ ÉS B. OSZTÁLYÚ MEGLÉVŐ HAJÓK:
Slovenian: NOVE LADJE RAZREDA B, C IN D, IZDELANE PRED 1. JANUARJEM 2003, TER OBSTOJEČE LADJE RAZREDA B:
Romanian: NAVE NOI DIN CLASELE B, C ȘI D, CONSTRUITE ÎNAINTE DE 1 IANUARIE 2003 ȘI NAVE EXISTENTE DIN CLASA B:
Bulgarian: НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г. И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
Estonian: ENNE 1. JAANUARI 2003 EHITATUD UUED B-, C- JA D-KLASSI LAEVAD NING OLEMASOLEVAD B-KLASSI LAEVAD:
Latvian: JAUNI B, C UN D KLASES KUĢI, KAS UZBŪVĒTI PIRMS 2003. GADA 1. JANVĀRA, UN ESOŠIE B KLASES KUĢI
Lithuanian: NAUJUOSE B, C IR D KLASĖS LAIVUOSE, PASTATYTUOSE IKI 2003 M. SAUSIO 1 D., BEI EKSPLOATUOJAMUOSE B KLASĖS LAIVUOSE:
Maltese: BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA QABEL L-1 TA’ JANNAR U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:
English: Suitable provision shall be made to prevent inadvertent admission of the medium to any space.
French: Des moyens appropriés doivent être mis en place pour empêcher que l'agent d'extinction ne puisse être envoyé par inadvertance dans un local quelconque.
German: Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um den irrtümlichen Eintritt des Löschmittels in einen Raum zu verhindern.
Spanish: Se tomarán las medidas necesarias para impedir que el agente extintor penetre por inadvertencia en ningún espacio.
Italian: Devono essere prese opportune misure per prevenire l'immissione accidentale dell'agente estinguente in un qualsiasi locale.
Portuguese: Devem ser tomadas disposições adequadas para impedir que o agente extintor penetre por inadvertência em qualquer espaço.
Dutch: Doelmatige voorzieningen moeten zĳn getroffen, teneinde te voorkomen dat blusstof door onachtzaamheid in een afdeling terechtkomt.
Danish: Der skal træffes passende forholdsregler til at forhindre, at midlet utilsigtet strømmer ind i noget rum.
Swedish: Lämpliga åtgärder ska vidtas för att hindra att medlet oavsiktligt kommer in i något utrymme.
Finnish: Aineen laskeminen vahingossa johonkin tilaan on sopivin toimenpitein estettävä.
Greek: Πρέπει να διατάσσονται κατάλληλα ώστε να προλαμβάνεται η εξ αμελείας είσοδος του μέσου σε οιοδήποτε χώρο.
Czech: Musí se provést vhodná opatření, aby se zamezilo neúmyslnému přístupu látky do jakéhokoli prostoru.
Slovak: Musia sa urobiť vhodné opatrenia, aby sa zamedzilo neúmyselnému prístupu látky do akéhokoľvek priestoru.
Polish: Należy przedsięwziąć odpowiednie zabezpieczenia dla zapobieżenia nieumyślnemu wpuszczeniu czynnika gaśniczego do jakiegokolwiek pomieszczenia.
Hungarian: Megfelelő rendelkezésekkel meg kell akadályozni, hogy a tűzoltóanyag véletlenül valamelyik térbe jusson.
Slovenian: Sprejmejo se ustrezni ukrepi, da se prepreči nenamerno puščanje sredstva v kateri koli prostor.
Romanian: Trebuie evitată pătrunderea accidentală a mediului de stingere în orice spațiu.
Bulgarian: Монтират се подходящи средства за предпазване от теч на тези вещества в някое помещение по невнимание.
Estonian: Kustutusaine juhusliku pääsu vältimiseks mis tahes ruumi tuleb võtta nõuetekohased meetmed.
Latvian: Piemērotā veidā nodrošina to, ka netiek pieļauta šā līdzekļa nejauša iepludināšana telpās.
Lithuanian: Numatoma atitinkama nuostata, reikalaujanti, kad gesinimo medžiaga į jokį skyrių nepatektų per neapsižiūrėjimą.
Maltese: Għandha tiġi pprovduta disposizzjoni adegwata biex tevita d-dhul mhux mistenni tal-mezz għal kull spazju.
English: The alarm shall operate for a suitable period before the medium is released.
French: L'alarme doit être donnée pendant une période suffisante avant que l'agent d'extinction soit envoyé.
German: Der Alarm muss eine angemessene Zeit vor Abgabe des Löschmittels ertönen.
Spanish: La alarma sonará durante un tiempo suficiente antes de que se produzca la descarga del agente extintor.
Italian: L'allarme deve restare in funzione per un periodo di tempo adeguato prima dell'immissione dell'agente estinguente.
Portuguese: O alarme deve tocar durante um período de tempo suficiente antes da descarga do agente extintor.
Dutch: Dit alarm moet tĳdig in werking treden alvorens de blusstof uitstroomt.
Danish: Alarmen skal lyde i et passende tidsrum, før midlet udtømmes.
Swedish: Larmet ska ges under en lämplig tidsrymd innan medlet släpps in.
Finnish: Hälytyksen on oltava päällä sopivan pituisen ajan ennen aineen laskemista.
Greek: Η προειδοποίηση πρέπει να λειτουργεί για μία κατάλληλη περίοδο πριν από την εισαγωγή του μέσου.
Czech: Signál se musí vydávat po vhodnou dobu před tím, než se látka začne napouštět.
Slovak: Signál sa musí vydávať počas vhodnej doby, kým látka začne unikať.
Polish: Sygnał ten działa przez odpowiedni okres czasu, zanim środek gaśniczy zostanie wpuszczony.
Hungarian: A riasztásnak elegendő ideig hallhatónak kell lennie, mielőtt a tűzoltóanyagot a terekbe bocsátják.
Slovenian: Alarm mora biti vključen dovolj časa pred spuščanjem sredstva.
Romanian: Alarma trebuie să fie în funcțiune un interval de timp corespunzător înainte ca mediul să fie eliberat.
Bulgarian: Сигнализацията е активна за определен период преди освобождаването на веществото.
Estonian: Hoiatussignaal peab kõlama nõuetekohase ajavahemiku jooksul enne vahendi väljalaskmist.
Latvian: Trauksmes signāls skan attiecīgu laikposmu pirms līdzekļa ielaišanas.
Lithuanian: Prieš leidžiant gesinimo medžiagą, reikiamą laiko tarpą duodamas pavojaus signalas.
Maltese: L-allarm għandu jaħdem għal perjodu adegwat qabel ma jiġi rilaxxat il-mezz.
English: At each location there shall be clear instructions relating to the operation of the system having regard to the safety of personnel.
French: Il doit y avoir à chaque emplacement des instructions claires sur le fonctionnement du dispositif eu égard à la sécurité du personnel.
German: An jedem Standort müssen eindeutige Anweisungen für die Bedienung des Systems unter Berücksichtigung der Sicherheit der Personen vorhanden sein.
Spanish: En cada uno de estos puntos habrá instrucciones claras relativas al funcionamiento del sistema que tengan presente la seguridad del personal.
Italian: In ciascun posto vi devono essere chiare istruzioni relative al funzionamento dell'impianto per la sicurezza del personale.
Portuguese: Em cada um destes locais devem existir instruções claras relativas ao funcionamento da instalação, tendo em atenção a segurança do pessoal.
Dutch: Op elke bedieningsplaats moeten duidelĳke gebruiksaanwĳzingen voor het systeem zĳn aangebracht waarbĳ rekening wordt gehouden met de veiligheid van de bemanning.
Danish: Under hensyntagen til personalets sikkerhed skal der ved hvert sted være klare instruktioner om anlæggets betjening.
Swedish: På varje sådant ställe ska det finnas tydliga instruktioner för hur anläggningen ska skötas med hänsyn till personalens säkerhet.
Finnish: Jokaisessa sĳoituspaikassa on oltava laivaväen turvallisuuden huomioon ottaen selvät järjestelmän käyttöohjeet.
Greek: Σε κάθε σημείο πρέπει να υπάρχουν σαφείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος, λαμβανομένης υπόψη της ασφάλειας του προσωπικού.
Czech: Na každém místě musí být jasné pokyny o obsluze systému se zřetelem na bezpečnost pracovníků.
Slovak: Na každom mieste musia byť jasné pokyny o obsluhe systému so zreteľom na bezpečnosť pracovníkov.
Polish: W każdym z tych miejsc znajdują się przejrzyste instrukcje dotyczące działania systemu, z uwzględnieniem bezpieczeństwa załogi.
Hungarian: A személyzet biztonsága érdekében e helyeken a rendszer működésére vonatkozóan egyértelmű utasításokat kell elhelyezni.
Slovenian: Na vsakem mestu so jasna navodila za ravnanje s sistemom ob upoštevanju varnosti osebja.
Romanian: În fiecare loc trebuie să existe instrucțiuni clare cu privire la funcționarea sistemului în ceea ce privește siguranța personalului.
Bulgarian: На всяко място са разположени ясни инструкции за експлоатацията на системата по отношение безопасността на персонала.
Estonian: Igas punktis peavad meeskonna ohutust silmas pidades olema selged juhised süsteemi kasutamise kohta.
Latvian: Katrā postenī ir skaidri saprotamas instrukcijas attiecībā uz sistēmas izmantošanu, ņemot vērā apkalpes drošību.
Lithuanian: Visose šių priemonių laikymo vietose yra aiškūs sistemos valdymo nurodymai, kuriuose atsižvelgta į darbuotojų saugą.
Maltese: Għandu jkun hemm istruzzjonijiet ċari f’kull post dwar it-tħaddim tas-sistema wara li tiġi kkunsidrata s-sigurtà tal-ħaddiema.
English: Any entrance to such a storage room shall preferably be from the open deck and in any case shall be independent of the protected space.
French: On doit accéder à ce local de préférence par le pont découvert et, dans tous les cas, par une entrée indépendante du local protégé.
German: Der Zugang zu einem solchen Lagerraum hat nach Möglichkeit vom freien Deck aus zu erfolgen und muss in jedem Fall von dem geschützten Raum unabhängig sein.
Spanish: Preferiblemente se entrará en este compartimiento de almacenamiento desde la cubierta de intemperie y, en todo caso, la entrada será independiente del espacio protegido.
Italian: Ogni accesso a tale locale deve preferibilmente avvenire dal ponte scoperto e, comunque, deve essere indipendente dal locale protetto.
Portuguese: O acesso a esse compartimento deve fazer-se preferencialmente a partir do pavimento descoberto e deve, em qualquer caso, ser independente do espaço protegido.
Dutch: De toegang tot deze opslagruimte moet bĳ voorkeur vanaf het open dek plaatsvinden en in elk geval onafhankelĳk zĳn van de beschermde ruimte.
Danish: Enhver indgang til et sådant oplagringsrum skal fortrinsvis være fra det åbne dæk og skal i hvert fald være uafhængig af det beskyttede rum.
Swedish: Varje tillträde till ett sådant förvaringsrum ska helst vara från öppet däck och ska i varje fall vara avskilt från det skyddade utrymmet.
Finnish: Tällaiseen säilytyshuoneeseen johtavien kulkuteiden on mieluiten oltava ulkokannelta, ja niiden on joka tapauksessa oltava riippumattomat suojatusta tilasta.
Greek: Κάθε είσοδος σε τέτοια αποθήκη πρέπει να είναι κατά προτίμηση από το ανοικτό κατάστρωμα και σε κάθε περίπτωση να είναι ανεξάρτητη του προστατευόμενου χώρου.
Czech: Každý přístup do této skladovací místnosti musí vést prioritně z otevřené paluby a v každém případě musí být nezávislý na chráněném prostoru.
Slovak: Každý prístup do tejto skladovacej miestnosti musí viesť prioritne z otvorenej paluby a v každom prípade musí byť nezávislý na chránenom priestore.
Polish: Pożądane jest, aby wejście do takiego pomieszczenia było z otwartego pokładu i w każdym przypadku jest niezależne od pomieszczenia chronionego.
Slovenian: Vsak vhod v takšen skladiščni prostor je po možnosti z odprtega krova, v vsakem primeru pa je neodvisen od zavarovanega prostora.
Romanian: Orice intrare într-o asemenea cameră de depozitare este preferabil să se facă din puntea deschisă și, în orice caz, trebuie să fie independentă de spațiul protejat.
Bulgarian: Всеки достъп до такова помещение за съхранение е желателно да става от открита палуба и при всички случаи да е отделен от защитеното помещение.
Estonian: Sellise hoiuruumi sissepääs peab soovitavalt tulema avatud tekilt ja olema igal juhul kaitstavast ruumist sõltumatu.
Latvian: Vēlams, lai ieeja šajā uzglabāšanas telpā ir no atklātā klāja un jebkurā gadījumā tā nedrīkst būt savienota ar aizsargāto vietu.
Lithuanian: Atskirą įėjimą iš saugomo skyriaus į šią laikymo patalpą bet kokiu atveju geriausia įrengti iš viršutinio denio.
Maltese: Kwalunkwe entratura għal tali kamra tal-ħażna għandha tkun preferibbilment mill-gverta miftuħa u f’kull każ tkun indipendenti mill-ispazju protett.
English: .13 Fixed gas fire-extinguishing systems shall comply with the provisions of the Fire Safety Systems Code.
French: .13 Les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz doivent être conformes aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.
German: .13 Fest eingebaute Gasfeuerlöschsysteme müssen den Vorschriften des Codes für Brandsicherheitssysteme entsprechen.
Spanish: .13 Los sistemas fĳos de extinción por gas cumplirán las disposiciones del Código de sistemas de seguridad contra incendios.
Italian: 13 Gli impianti fissi di estinzione incendi a gas devono essere conformi alle disposizioni del codice dei sistemi antincendio («Fire Safety Systems Code»).
Portuguese: .13 As instalações fixas de extinção de incêndios por gás devem satisfazer as disposições do Código dos sistemas de segurança contra incêndios.
Dutch: .13 Vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusstof moeten voldoen aan de code voor brandveiligheidssystemen.
Danish: .13 Fast anbragte installationer for slukning med luftarter skal opfylde bestemmelserne i koden for brandsikkerhedssystemer.
Swedish: .13 Fasta anläggningar för brandsläckning med gas ska uppfylla bestämmelserna i koden för brandsäkerhetssystem.
Finnish: .13 Kiinteiden kaasupalonsammutusjärjestelmien on oltava paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön (Fire Safety Systems Code) määräysten mukaisia.
Greek: Τα μόνιμα συστήματα κατασβέσεως πυρκαϊάς με αέριο συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας.
Czech: .13 Stabilní hasicí systémy musí splňovat požadavky Předpisu pro systémy protipožární bezpečnosti.
Slovak: .13 Pevné hasiace systémy musia spĺňať ustanovenia kódexu pre bezpečnostné protipožiarne systémy.
Polish: .13 Stałe gazowe instalacje gaśnicze są zgodne z wymaganiami kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS).
Hungarian: A gázzal oltó tűzoltó rendszereknek meg kell felelniük a Tűzbiztonsági rendszerek szabályzata rendelkezéseinek.
Slovenian: .13 Vgrajeni sistemi za gašenje požara s plinom so v skladu s Kodeksom sistemov požarne varnosti.
Romanian: .13 Sistemele fixe de stingere a incendiului cu gaz inert trebuie să respecte prevederile Codului de sisteme de rezistență la incendiu.
Bulgarian: .13 Стационарните газови системи за потушаване на пожар отговарят на изискванията на Кодекса за системата за противопожарна безопасност.
Estonian: Paiksed gaaskustutussüsteemid peavad vastama tuleohutussüsteemide koodeksi sätetele.
Latvian: Stacionāras gāzes ugunsdzēsības sistēmas atbilst Ugunsdrošības sistēmu kodeksa noteikumiem.
Lithuanian: .13 Stacionariosios dujinės gaisro gesinimo sistemos atitinka Apsaugos nuo gaisro sistemų kodekso nuostatas.
Maltese: .13 Is-sistemi li jitfu n-nirien bil-gass għandhom jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-Kodiċi għas-Sistemi tas-Sigurtà tan-Nirien.