委託事業の結果1.業務用冷凍空調機器の使用状況（整備時・廃棄時）における漏えいの実態データの精査(1)漏えい量は補充量から推計本調査において経済産業省から提供を受けた実態データは充填量に関するデータであり、充填量については、生産工場にて充填された量（工場充填量）、機器の設置現場で充填された量（現場充填量）、機器の稼働中に充填された量（補充量）の3つに分類することができる。漏えい量自体を直接測定したデータは存在しないことから、補充量を漏えい量とみなして精査することとなる。業務用冷凍空調機器からの冷媒の漏えいは、工場生産時の冷媒回路の閉鎖不全、膨張弁等の内部装置の初期不良、現場設置時の配管工事不良、長年の使用による劣化、地震の発生等による冷媒回路の故障や事故など様々な要因があり、補充した冷媒が長い年月をかけて漏えいしたのか、瞬間的に漏えいしたのか、漏えい個所を特定できたとしても、漏えいがどの程度の時間をかけて発生したのか、それを特定することはできない。図表1補充量(kg)から直接、排出割合(kg/年)や係数(%/年)を推計する際に必要な漏えいに要した時間をは推測することはできない冷媒充塡量満充塡レベル=初期充てん量データとして把握できない冷媒漏えい開始このケースの年間排出割合β/2kg/年補充実施（βkg補充)データとして把握できるのはこの数値情報このケースの年間排出割合βkg/年α年α＋１年α＋２年α年α＋１年α＋２年時間出典NRI作成(2)データ精査における基本的な考え方本調査におけるデータの精査は、業務用冷凍空調機器の稼働時の排出量(漏えい)推計に用いる、稼働機器に充填されている冷媒量に対する機器毎の排出係数を算出するために行う。業務用冷凍空調機器の稼働時の冷媒漏えいの原因は、大きく以下の2つに分類される。図表2業務用冷凍空調機器からの稼働時の冷媒漏えいの原因原因①冷媒回路から時間をかけて徐々に大気中に放出(漏えい)→いわゆる「スローリーク」原因②冷媒回路から一気に大気中に放出→いわゆる「事故や故障」出典NRI作成経済産業省から提供を受けた実態データでは、「漏えい・故障原因」が記載されている項目がある。実際の4

質問: 業務用冷凍空調機器からの冷媒漏えいの原因は「スローリーク」と「事故や故障」の2種類がありますが、業務用冷凍空調機器のライフサイクルにおける冷媒の漏えいに係る事象発生のイメージによると、どのタイミングでどのような漏えいが起こると例示されていますか？
解答: スローリークの例として、地震発生で配管ゆがみが発生してから簡易修理実施するまでと経年劣化から機器廃棄までの間、事故や故障の例として、膨張弁の不具合発生から冷媒回収して回路点検を行うまでが示されています。