2非常用発電設備の点検、操作訓練等の実施状況|結果報告書P39ごP42、P4イ<P51!@防災基本計画等では、地方公共団体は、保有する自家用発電設備や料貯蔵設備等について、平常時から点検、訓練等に努めること!!とされている。|ぐるまた、非常用発電設備が起動しないことで初動対応が遅れることがないよう、燃料や冷却水が経年劣化等のない状態で十分確保され,Iiているか確認するよう努めることとされている。一般的な燃料の保存目安期間は、灯油・軽油が6か月、A重油が3か月である。主な調査結果(1)備蓄燃料のメンテナンスの実施状況【平成30年北海道胆振東部地震等で発生した事例】・備蓄燃料のメンテナンスを実施せず、災害時に燃料が経年劣化していることが判明し、非常ぐ非常用発電設備を整備している用発電設備の故障につながるおそれがあり、充てんできなかったもの144地方公共団体のうち、備鞭燃料のメンテナンスを実施していなそれを防ぐため・…いもの69地方公共団体(47.9%%)FES【改善・工夫している事例】・非常用発電設備の稼働訓練時に備蓄燃料の全量を消費して庁内の通常業務に必要な電力をまかなった後、新しい燃料を充てんしているもの・交換する燃料を公用車などの燃料として活用しているもの(2)非常用発電設備の操作訓練の実施状況【平成30年北海道胆振東部地震等で発生した事例】$*非常用発電設備を整備している ・燃料を補給するために非常用発電設備を一時停止させる必要があったが、操作方法が分から144地方公共団体のうち、操作訓なかったもの練を実施していないもの113地方なお、整備している非常用発電設備が停電時に自動で起動する設計であるとして訓練を実施し公共団体(78.59%)ていないものについては、災害時に確実に自動起動するとは限らず操作できなくなるおそれあり$未実施理由としては、「必要性それを防ぐため・…・はないと判断」が40地方公共団体CSY【改善・工夫している事例】(35.496)で最多・実際の災害を想定し、常用電源を落とした長時間の停電状態下で動作確認を行うもの・する生計しつた人に人生生衝しているものーー

質問: 資料より、非常用発電設備を整備している144地方公共団体のうち、備蓄燃料のメンテナンスを実施していなかったものは79地方公共団体(54.9%)ですか。
解答は「はい」か「いいえ」で答えてください。
解答: いいえ。