〇キトラ古墳壁画関係1.キトラ古墳壁画保存管理施設の環境調査1-1.温湿度調査展示室、展示ケース、出土品保管室ならびに克画保管室における温湿度調査を継続して実施した。調査結果:出土品保管室ならびに栗画保管室においては、夏・冬で空調の設定値が異なる制御方式のため温度推移(図1)には動きがあるが、設定変更も段階的にスムーズに達成できていた。相対湿度推移(図2)では目標とした50て559%rhでほぼ保管できており、壁画の保管環境として問題ないことを確認できた。展示ケースは展示室の影響を受けて変化していた。夏季の展示室の相対湿度が上昇したため、除湿の目的で展示室の設定温度を下げて能力の増強を図ったが、大空間である展示室の相対湿度は高めとなった。しかし、展示ケース内の相対湿度推移(図2)は調湿剤等の設置数の調整などで、60%rhを超えない環境で維持管理できた。30g2。205い510ー5ーー展示室ーー展示ケースーー出土品保管室ーー壁画保管室2018/1/12018/3/22018/S/12018/6/302018/8/292018/10/282018/12め7図1キトラ古墳壁画保存施設内の温度推移100So'。s0三。l必リMIM60=LIANA」ューニン|40_JとwwUIVUV\『UJUW天UL。。し記〇のや|一辰示室一展示ケース0ーー出土品保管室ーー壁画保管室2018/1/12018/3/22018/S/12018/6302018/8/292018/10282018/12め7図2キトラ古墳壁画保存施設内の相対湿度

質問: キトラ古墳壁画保存施設内の相対湿度の折れ線グラフから読み取れる事柄を答えてくれますか。
解答: 他の3要素（展示ケース・出土品保管室・壁画保管室）に比べ、展示室の湿度変化が激しくなっています。特に2018年5月から2018年10月にかけての湿度変化は大きく、最低は40%を下回り最高は80%に迫る勢いです。