1非常用発電設備等の整備状況等・--笛末語書F9CCF1371を防災基本計画等では、非常用発電設備等を整備し72時間は外部からの燃料供給なしに発電できるよう準備することが望ましいとされている。|るまた、必要な部屋や機器等に優先的に電力が供給される配線等にはっているか確認すること、非常用電源に接続したコンセントの特定や色分け等の1実施を求めている。1主な調査結果(1)非常用発電設備の警備状況非常用発電設備の整備状況)$180地方公共団体の【平成30年北海道胆振東部地震で発生した事例】うち144地方公共団体・未整備の地方公共団体の中には、可搬型発電機で対応したものの|(80.0%)が非常用発発電機容量の不足のため、_(20.09%)電設備を整備使用できるパソコン、プリンターが制限されたもの199思方電話やテレビしか使用できなかったものーー※未整備の36地方公共団体。還つうっ4地方公震困るは業務で用いるサバがダウンしたもの可擬天の発電機で対応※発生した事例を踏まえ、同地震後、非常用発電設備を整備しているものあり(2)非常用発電設備による電力で行う業務と当該業務に電力を確実に供給するための対策【平成30年北海道胆振東部地震で発生した事例】地方公共団、、、ーーマ出前の会人の・電力の供給先が非常条に限定されていたためサーバやパソコン等を使用できなかったもの非常用発電設備で確保。.テレビのブースター(増幅器)に電気が流れるようになっていなかったため、使用できなかったものした電力で行う業務・電圧の違いにより業務に使う機器と地下室の雨水排水ボンプを同時に使えない状態であったものes全業務!62(43.1%)*非常用発電設備の手動切替の手順などが分からずサー(がダウンしたもの・一部業務:81(56.3%)・配線が複雑だったため必要な機器の使用まで時間を要したもの・未決定:1(o.7%)それを防ぐため・…・cy”【改善・工夫している事例】※構成比は、四搭五入により・実際の災害時を想定して設備の動作確認、停電・復電時に伴う作業方法の確認等を行っているものMS00・災害時のマニュアル等に電力の供給先を明示しているもの_。にならない。p5mp本|2|

質問: 資料より、平成30年北海道胆振東部地震の際に非常用発電設備は整備されていたが、発電した電力が必要な機器等に的確に供給できなかった事例がありましたが、それを防ぐための改善、工夫の事例をあげてくれますか。
解答: 実際の災害時を想定して設備の動作確認、停電・復電時に伴う作業方法の確認等を行っているもの、災害時のマニュアル等に電力の供給先を明示しているもの、といった事例があります。