表2-4保守規則対応のプロセス全ての安全関連S8C、及びプラント・トリップの原因となりうる非安全関連SSC、上緊急時操作手順書(BEOP)に用いられる非安全関連SSCなど。PRA(リスク重要度指標など)の使用、及びプラント職員による専門家パネルによる判断。3.パフォーマンス基準の設定2し、その他のSSCに対してはプラント全体のパフォーマンス基準を設定。パフォーマンス基準としては、プラント個別のPRAとリンクした信頼性及びアベイラビリティ基準が、繰り返し故障と共に、最も一般的に用いられている。4.パフォーマンスの監視基準を満足しない場合には対策を実施する。プラント全体のリスクに対する保守作業の影響を定期的に評価する。目標、88Cパフォーマンス、改善措置の効果、S8SCのアベイラビリティと信頼性のレビューなど実施する。なお、表における「パフォーマンス基準(PC)の設定」では、おおむね以下のように基準を設定することが多い。(この他にも、(設備の)状態(例、配管の肉厚など)を基準に取る場合もある。)SSCレベルのパフォーマンス基準:8「保守によって予防可能な機能履障(MPFE:MaintenancePreventableFunctionalFailure)」の回数を所定の期間で一定回数以下に抑える(例えば、ある系統の機能故障に至るMPEEを24か月で1回以下とする)・保守関連のアンアベイラビリティを所定の期間で一定回数以下に抑える(例、ある系統のアンアベイラビリティを年間0.90%以下とする)プラントレベルのパフォーマンス基準:・7.了臨界時間あたりの原子炉スクラム回数をある回数以下に抑える・安全関連系統の計画外の作動回数をある回数以下に字える・計画外の出力寒失係数をある回数以下に抑えるパフォーマンス基準の具体的な値の設定は、発電所側に任されているが、自社及び産業界の運転経験とプラント個別PRAでの仮定などが参考にされる。アンアベイラビリティについては、PRAで用いる仮定に対して裕度を持たせることが多い(通常2倍)。上記のようにして設定したパフォーマンス基準に対して、プラント及びSSCのパフォー20

質問: パフォーマンス基準の設定とはどのようなものですか。
解答: リスク上重要なSSCについては、SSCレベルでのパフォーマンス基準を設定し、その他のSSCに対してはプラント全体のパフォーマンス基準を設定。