表3.2モデルで考慮する送電線路の種類地域間連系線(直流)直流送電北本連系線,新信濃FC,佐久間FC,東信濃FC,南福光連系線,阿南紀北直流幹線地域間連系線(交流)三相交流送電相馬双葉幹線,三重東近江線,越前嶺南線,西播岡山線,山崎智頭線,本四連系線,関門連系線風力用電源線三相交流送電風力接続線1風力接続線6交流送電線三相交流送電上記以外のブランチ3.8電力流通設備各電力会社管内の地内線容量の大部分は各社公表資料を用いて設定する.一部の地内線容量は想定した送電線のインピーダンスを用いて設定する.三相交流送電に使用される送電線のインピーダンスは,4導体の00kV系統における以下のインピーダンス(1回線・100kmあたり)を様準として用いる.=ァ+太=0.0046+7/0.1068pu(SOHz系統)=ァ+太=0.0042+/0.1260pu(60Hz系統)直流連系線および地域開連系線については,表3-3に示す運用容量を別途考慮する.表3-3地域間連系線の運用容量マージン連系線の運用容量は,現在の運用容量に平成27年度供給計画に計上されている北海道東北間及び東京中部間の増強を考慮し,計画策定プロセス中の東北東京間及び東京中部間の増強を想定している.マージンは,現状の運用の実需給断面での値を設定しており,実需給断11

質問: ブランチは,電線路の公称電圧のうち、公称電圧が187kVから500kVまでの超高圧系統、および地域間連系線に相当しますが、モデルで考慮する場合、送電線路の種類は地域間連系線(直流)と地域間連系線(交流)と風力用電源線と交流送電線の4種類ですか？
解答は「はい」か「いいえ」で答えてください。
解答: はい