3章:巡視点検作業省力化の検討4章:ICT/IoTの導入検討1.巡視点検項目の整理2.効果的な1CT/1oT導入Step⑩巡視点検項目一覧整理Step@故障項目・点検項目クロス分析BCの還な視点栓頂目の抽出和装に向けた実証事業・カイドライン保安レベルは維持できるか6!ガイドライン要件理保安規程見直し五感センサの活用による巡視点検業務の高度化0②遠隔監視による巡視点検業務(計測記録業務)の効率化③スマートデバイスの活用による巡視点検業務の効率化・高度化1-1巡視点検のスマート化検討フロー(1)公営水力発電設備の保守の省力化に向けた巡視の在り方検討ワーキンググループの運営「公営水力発電設備の保守の省力化に向けた在り方検討ワーキンググループ」(以下、WGという)を、準備会合を含め4回開催し、事務局として調整・取りまとめを行った。具体的には、(2)から(5)の検討事項を踏まえた概要資料の作成、出席者の日程調整、議事録の作成等、運営を行った。公営水力発電設備の保守の省力化について検討するに際し、WGではまず「適切な保安レベルを確保しつつ巡視点検をスマート化すること」を共通の課題として確認・共有した。また、巡視点検は必ずしも重大麗障・事故発生の未然防止のだめだけではなく、計画外停止による収入減リスクを低減することもまた重要な目的であり、保安のスマート化はこれらの巡視点検の位置づけを総合的に中まえながら進める必要があることを確認した。次に、巡視点検項目整理を行うことでICT/IoT導入により保安レベルが確保されることを確認し、ICT/IoT活用が効果的な巡視点検項目の抽出を行った。最後に、巡視点検データの活用等を含む将来の公営水力発電所の将来像を描き、そのための実証事業計画案を作成した。WGで議論した主な項目を以下に示す。・巡視点検の目的、最適化の狙い(第1回て第2回WG)・巡視点検の現状確認および1CT/IoT化に伴う保安レベルの変化確認(準備会合て第2回WG)。・・・「3.公営水力発電設備の巡視点検作業省力化の検討」・ICT/IoT活用が効果的な巡視点検項目、先行事例の共有(第2回て第3回WG)・・・「4.ICT/loTの活用によるオンラインデータ活用システムの導入検討」・実証事業計画案の策定(第2回ー第3回WG)・・・「5水力発電設備点検データの収集・活用のための実証計画の提案」・巡視点検の将来像(第3回WG)2

質問: 巡視点検のスマート化検討フローにおける、巡視点検項目の整理として、3点があげられていますか。
解答は「はい」か「いいえ」で答えてください。
解答: はい