(1)遮断弁のシール構造通常の弁体が「開」であった状態から、異常検知などによって磁力で支えられていた固定部(図れ1.3.2ではコアと鉄心入所)が外れ、ばねによって弁体が瞬時に流路を遮断する機構となっている。また、一般的な遮断弁部分の構造を図れ1.3.3に、それに用いられる部品一覧表を表1.4にそれぞれ示す。表1.4遮断弁の部品一覧表|風E)-]回|2|1|C2680"|サポートディスク|||4|1|SPCC|サフヨーク5"=ニlbhq。、。1〈{《の7ナ人人ブナガルイ3」|生ミグネットAA図れ1.3.3遮断弁の弁体外観図(2)遮断弁のシール材料シール性能は、遮断弁のシール機能として作用する部品には部品番号1のバルブシート(シートリング)が用いられ、賜体接合部には部品番与11、12のOリングが用いられており、各々の材質はNBRが使用されていることを確認した。NBRは、ガス工作物の遮断装置や接続部のシール構造に最も利用されているシール材料のーつであり、ガスメーターに内蔵される遮断弁にもNBRをシール材料として用いている。1.3.3まとめ(1.3.1及び1.3.2のまとめ)(1)過去事業の振り返り・PEボールバルブのシール材料(バレブシート等)がNBRであることを確認。・PEボールバルブの気密試験は200kPa超であり、ガス遮断機能を有するガスメーターの設置要件圧力の4kPaを大幅に上回る試験圧力によって、当該NBRを評価。(2)遮断弁のシール構造・弁体遮断時は、過去事業で評価した「PEボールバルブ」と類似のシール機構(遮断時のみシール機構が働く)であることを確認。・遮断弁の接合部は、ガスメーター内部にOリングによってシールされていることを確認。(3)遮断弁のシール材料・遮断時のシール機構に用いられているバルブシート及びOリングは、過去事業で評価した「NBR」であることを確認。11

質問: バルブシートは一般的な遮断弁部分に用いられる部品の名前ですか
解答は「はい」か「いいえ」で答えてください。
解答: はい