べベムナスが会却開茎和司意聞こおグる7凌送・706受入故入党・グスき攻今プ変志の一夜退席募美におる突ゲ突下人た泊訪パパシクハクツクnn5Ww、ひ、売有区腕嫌おメび契交店編の交変|欠|相コ光が||キャップ由筆(ペロンティーキャップ)グー 」へヽ」|シスクリーシ(ITHTHTT2セewーー||コー放軸導層Fnーーュート一志ョane間H叶人ぶヾ|99カーテンウォール方式取水品擦准型鉛直取水答方式(出典:火力原子力発電所土木構造物の設計)図4.2-7代表的な取水方式(3)取水ポンプ室(&)循環水ポンプ循環水ポンプは打つ上1ユニットあたり30%容量のポンプを2台設置する。(⑪)循環水ボンプ運転条件通常運転時、2台運転時のポンプの流量は下記の通りである。24.300m7hsetx2sets=48.600m7h(13.3ms)()一ーーヶ24,300m7hーーuaポンプの流量調整弁により流量が調整される。()ーーッ24.300m7h(COスクリーンポンプピットの条件循環水ボンプの直径Do=2.mm、流量Q=24.300myh総水頭損失はH-20mと想定される。また、スクリーンポンプビピットは、定期点検ににるシャットダウンのために、1台のみによる連続運転を可能とする2箱形式で考える。4-12

質問: 通常運転時、2台運転時のポンプの流量はどのぐらいですか。
解答: ポンプの流量調整弁により流量が調整され、24,300m3/hset×2sets=48,600m3/h(13.5m3/s)となる