(2)ガス管貫通確率(Pf)と最大腐食深さ推定分布および肉厚分布の関係例として白ガス管(口径:50A、埋設延長:2m、埋設経過年:30年、土壌抵抗率:9.・cm、管対地電位:一300mV)のガス管貫通確率(PDは、式6.16て6.18より24.6%と算出される。ガス管貫通確率(Pf)と最大腐食深さ推定分布および肉厚分布の関係を図6.15に示す。30%ガス管肉厚人20%抽最大廣食深さ!!!鍵CEMi時『上引110%!!ン痢0%ペーJ+22.53?3.65*5厚み(mm)区6.15ガス管貫通確率(Pf)と最大腐食深さ推定分布および肉厚分布の関係例:白ガス管(口径:50A、埋設延長:2m、埋設経過年:30年土壌抵抗率:9.・cm、管対地電位:一3500mV)6.3.6腐食リスクレベル(CRL)による判定(1)腐食リスクレベル(CRL)経年埋設内管の腐食リスクは、6.3.5ガス管腐食度指数で得られたガス管腐食度指数(CDOにより4段階に分類される腐食リスクレベル(CRL)により判定する(表6.11)。表6.11腐食リスクレベル(CRL)による判定腐信リスクレベル(CRL)ガス管腐食度指数(CT)取益・改修の必要性が大変高い30%以上50%未満取堆・改修の必要性が高い10%以上30%未満(2)平成29年度貫通サンプルと腐食リスクレベルの照査平成29年度に採取したサンプル管のうち、今回対象としている局部腐食により貫通したと考えられる7本の日径、埋設経過年、管対地電位、土壌抵抗率の現場測定結果と湿潤化による土壌抵抗率の補正値及び基準温度における土壌抵抗率の補正値を表6.12に示す。細935細

質問: ガス貫通確率を導き出す計算式を教えてください
解答: ガス貫通率=1ー標準正規分布(平均値0、標準偏差1)の確率分布関数×ルート初期肉厚分布の標準偏差二乗+(延長係数×初期肉厚分布の標準偏差)の二乗分の初期肉厚の平均値ー延長係数×初期肉厚分布の標準偏差