事業所側で講じた対策(再発防止対策)(1)事業所規程「工事安全ンシステム細則」の改定を行った。①耐圧気密試験での作業変更の扱いを明確にするために、「耐圧気密試験で作業内容を変更する場合は、一旦作業を中断し、必ず施工会社、工務部及び製造部の三者の責任者が集まり打合せを実施する」を明記した。②安全確保の再確認を確実に行うように、「軽度の変更の定義」を明確にする。事業所規程内の「危険度評価判定基準に規定されていない作業のみが軽度の変更である」財を事業所規程に明記した。③「開放作業を行う場合は、製造部が必ず残圧がないことを確認してから作業を許可する。残圧の確認は、近傍の圧力計を確認した上で、必ず直近のドレン弁等を開放して圧が残っていないことを確認する。」を明記した。(2)工務部内規程「配管の耐圧・気密試験」の改定を行った。「耐圧気密試験を実施する際は、事前に工務部、製造部、施工会社の三者による昇圧口の確認を行い、現場に昇圧口を明示し、併せて当該昇圧口からの加圧範囲が分る図面を掲示する」を明記した。(3)その他の対策として以下を実施する。①次回定修工事から工務部が主管する耐圧気密試験と製造部が主管する総合気密試験の四寺作業は行わず、製造部主管の総合気密試験は、火気工事期間が終了し、プラントが工務部から製造部に引き渡されてからと実施する。また、耐圧気密試験における製造部によるラインアップ作業は、入社10年以上の者を2名確保する。②本事故の概要、原因および再発防止策について、事業所員、協力会社に対して教育を実施した。教訓(事故調査解析委員会作成)(1)人(物、図面)を疑う前に、己(おのれ)を疑え。(2)作業変更は、現場を確認する。(3)作業安全手続き、作業変更手続きなどはルール化し、遵守する。(4)耐圧気密試験終了後はすみやかに降圧する。事業所の事故調査委員会本事故に関して、事故原因等調査委員会を以下のとおり、計7回開催している。第1回:2018年10月3日(1時間)事業所管理職第2回:2018年10月11日(1時間)事業所管理職十本社環境安全部第3回:2018年10月18日(1時間半)事業所管理職十本社環境安全部第4回:2018年10月24日(2時間)事業所管理職十本社環境安全部第5回:2018年11月1日(2時間)事業所管理職第6回:2018年11月7日(1時間)事業所管理職第7回:2018年11月8日(1時間)事業所管理職十本社環境安全部キーワード耐圧試験、気密試験、フランジ式継手、昇圧口、作業変更、軽度の変更許可手続き、安全規程19

質問: 塩ビペースト重合試験の重合設備フローを表した図ですか？
解答は「はい」か「いいえ」で答えてください。
解答: はい