表2.6.1従来の品質管理方法との比較ジッルンは水素ステーション(晴海水素供給の場合)供給ガス製造天然ガス等を原料とし、成分調都市ガス改質で製造した水素を、方法整して製造PSA※※で高純度に精製品質管理方法・告示で定める方法で1回/晶・1回/年で不純物成分分析熱量及び燃焼性を測定(レーチン分析)・一般的にはガスクロにより各・常時は、カナリア成分(CO)のガス成分の体積分率を測定連続分析により不純物がないこし、計算により算出とを確認品質管理基準(告示)ガスの熱量及び燃焼性水素品質管理の運用ガイドラインの測定方法を定める件(HySUT-G1)※カナリア成分分析水素精製工程(水蒸気改質十PSA精製による水素製造装置)で最も除去されにくく、精製工程が不調となったときに最も早く製品中に混入しやすい不純物を指標成分(カナリア成分)とし、その成分のみを連続分析装置を使用し濃度を監視する手法。「水素品質管理の運用ガイドライン(HySUTG1)」の附属書Aにて「改質士PSAによる水素製造壮置において一酸化炭素(CO)をカナリア成分とする。」と規定。|1年間|カナリア成分分析(CO連続分析)図2.6.1水素ステーションの品質管理方法(イメージ)※※PSA都市ガスから純水素を製造するシステムで、水蒸気改質反応により生成した水素を含む改質ガスから吸着剤を用いて、水素以外のガスを除去して純水素を得る方式。圧力スイング吸着方式。2.6.2.付臭剤による水素ガス品質への影響都市ガス供給及び晴海水素供給における付臭の比較を表2.6.2に示す。剤付臭剤成分は、燃料電池モルへの影響が懸念されるため、燃料電池手前の脱臭器活性炭)にて除去する計画(図2.6.2)であり、提案者の社内試験にて所定の条件で6

質問: 水素ステーションでの品質管理方法(カナリア成分分析等)による水素ガス成分分析結果を、熱量及び燃焼性の代替手段として用いることの安全性、合理性に関する評価について、水素ステーションでの品質管理方法はどのような方法ですか？
解答: 晴海水素供給の場合、水素ステーションでの品質管理方法は、年に1回の不純物成分分析と、カナリア成分(CO)の連続分析により不純物がないことを常時確認することです。