2.2.2現行の基準や測定方法に対する課題有識者にヒアリングを行い、業務用エアコンに関する課題を調査した結果を表2-4に示す。ヒアリングでは、主に測定方法に関して、現行のJISで前提人条件とされている、ビル用マルチの処理熱量の均等配分や、回転数一定運転についての問題が挙げられた。また、メーカーカタログの情報開示が不十分であり、APFの再現性がないと指摘された。表2-4業務用エアコンに関する課題ビル用マル|・ビル用マルチは室内機複数一室外機1機だが、日空研やメーカーの測定家環境ではそれが再現されていない1対1と1対複数は全く異なるため、店舗用・設備用とビル用マルチは規格を分けるべき・ビル用マルチの複数の室内機について、実使用環境では処理熱量が偏在するものの、JIS測定では処理熱量が均等に配分されている状況のみを測定しており、実使用環境での性能を評価できていない回転数一定|・回転数一定の測定は今後海外から叩かれる日本は周波数固定での測定だが、欧州は負荷を固定した試験を行っている規格への反映は保留したとしても、負荷バランスが変更した場合に性能が落ちることが測定できる環境を作るべき中間能力・|・現行JSの中間能力は外気温の異なる測定結果をデフォルト値で推計し最小能力測ているが、実測値に改めるべき定・現行ISの最小能力測定は、ON/OFF測定や断続運転の評価の観点で検討の余地があるまた、最小能力測定は任意試験としているが、必須試験とすべき表示事項・メーカーカタログ等に記載されているAPFは、必要十分な情報開示がされておらず、再現性の観点で不足している特に負荷が下がった際に記載されているAPFよりも人性能が落ちると思われる適正容量の|・家庭用エアコンと同様、過大なエアコンが設置されており、低負荷の問設置題はある蓄熱負荷の大きさに対応する起動時性能を確保するため、必要よりも大きいものを入れすぎており、設定温度になった瞬間に低負荷運転となるまた、テナント変更にも対応しうる、という理由で大きめのものが選定されている現状がある出所)有識者ヒアリングより作成38

質問: 業務用エアコンの課題を有識者にヒアリングしたところ、どのような項目が課題として出されましたか？
解答: 主に測定方法に関して、その他には表示事項と適正容量の設置について、課題が挙げられました。