2.3電力系統との連系本調査では、小水力発電所の発電機および変圧器の短絡時の様相が大きなポイントとなる。機器の短絡時の様相の検討においては、電力系統への発電設備の連系ルールを把握する必要がある。また、小水力発電所などの分散型電源を電力系統に連系する場合、系統の保安確保と品質維持の観点から、電力会社との協議が必要である。この場合、系統連系規程などのルールに従って協議が行われる。そこで、本節では、系統連系ルールの概要を述べた後に、高圧配電線との連系に関して、密接に関係がある保護協調、短絡容量を中心に述べる。2.3.1系統連系のルール分散型電源を電力系統に連系する際のルールとして、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」（資源エネルギー庁）と「電気設備技術基準の解釈」（経済産業省）がある。「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」は、品質維持の観点から具体例を示したものである。また、「電気設備の技術基準の解釈」は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」（経済産業省）の関係する条文の具体例を示したものであり、「第8章分散型電源の系統連系設備」において、分散型電源の連系について、保安確保の観点から扱うべき事項の明確化及び具体化を図るため制定された。さらに、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」と「電気設備技術基準の解釈」を踏まえ、実務に即して両者の内容を具体的に示したものとして、「系統連系規程（JEAC9701）」（日本電気協会）」がある。これらの関係を整理したものが、図2.3.1である。22

質問: 発電気の種類はなんですか。
解答: 出典:甲斐他太陽光・風力発電と系統連系技術オーム社2015年によると、発電設備の種類は動機発電機、誘導発電機、逆変換装置の3つです