屋内外の両方に変電所の機器を設置する形式は何ですか?
変電所の形式としては、屋外式、屋内式、半屋内式、半地下式、地下式、移動式がある。
屋外式変電所は変圧器や開閉器などの変電所の主要設備の大半を屋外に設置し、配電盤など制御機器のみを屋内またはキュービクルに配置した形式の変電所である。
他の形式の変電所に比べて敷地面積を最も広く必要とするが、建設費用は安く、全ての機器が平面的に配置されることから運用開始後のメンテナンス性にも優れている。
屋内式変電所は変圧器や開閉器などの変電所の主要設備の大半を屋内に設置した形式の変電所である。
屋外式変電所に比べて用地面積を大きく縮小することができるが、建物の建設費が高く付く。
また、変電所機器の搬入・設置やメンテナンスにも難がある。
海岸線に近いところなどで塩害対策を必要とする場合には、この形式の変電所の効果が高い。
半屋内式変電所は変電所の主要機器の一部を屋内に設置し、残りを屋外に設置した形式の変電所である。
変圧器のみを屋内に設置した形式は、主に変圧器の騒音対策を目的としている。
一方、開閉器のみを屋内に設置した形式は、主に塩害対策と建物建設費の削減を目的としている。
前者を半屋内式、後者を半屋外式と呼んで区別することもある。