容量が小さいものに使われる変圧器は何?
変圧器は、絶縁と冷却の方式で分類することができる。
変圧器自体は大変効率の高い設備であるが、それでもわずかながら損失が発生してこれが熱に変わる。
変電所の変圧器は大電力を取り扱うことから、この放熱が大きな問題となる。
この冷却方式は絶縁の方式とも大きく関係している。
乾式変圧器は、間隔を空けて回路を保持することで空気により絶縁する方式で、小容量のものに用いられる。
冷却は自然放熱によるか、送風して空気で熱を運び出す方式となる。
特に耐熱性の高い絶縁材料を使用して送風により冷却をしたものでは、数千kVA程度の容量のものまである。
変圧器全体の効率的な運転を図るために、変圧器の負荷に応じて送風量を加減する方式もある。
巻線などをエポキシ樹脂などで固めたモールド変圧器もある。