避雷器は何による異常電流を逃す役割がありますか?
変電所には、電圧を変換するための変圧器、電源を入り切りするための遮断器、電源が切れている状態で回路を切り離す断路器、落雷時の異常電流を逃がす避雷器、無効電力の調整をする調相設備などがある。
また、直流に関連する変電所では整流器やインバータなどが設置されるが、これについては後述する。
変圧器は、電磁誘導現象を利用して交流の電圧を変換する装置である。
変電所における最も基本的な装置である。
変電所で取り扱う電気は通常三相交流であり、変圧器も三相用のものか、あるいは単相用のものを3つ接続して三相交流用に使用している。
変電所に設置される変圧器は大変大きなもので、工場で製造して搬入することには様々な困難を伴う。
このことから、かつては単相交流用のものを3つ搬入することが多かった。
さらに変圧器の取り扱い電圧が高くなり大容量化すると、それでも搬入が困難なほど巨大化してきたため、工場で生産した部品を搬入して現地で組み立てる方式が一般的となり、三相式の変圧器を用いることが普通になった。
単相式変圧器を用いた場合に比べて、三相式を用いると同容量で半分程度に面積を縮小することができる。