光正燃气有限公司气化第三师部分团场可行性研究报告
项目编号：2012XJ016KY
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.
项目编号：2012XJ016KY
总院院长 周 军
总院总工程师 王恒栋
设计负责人 哈龑琼
参编人员：张洪雁、陈鸣翔、江琪盛、苏醒、肖冕麒、俞金山、金先伟、朱鑫、
史浩、涂世杰、陈雪静
工程咨询单位资格证书
编号：工咨甲 11020070008
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
2013年 12月
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】前言 ......................................................................................................................................................... 5 1.总论 ............................................................................................................................................................ 6 1.1.项目概况 .................................................................................................................................................... 6 1.2.项目建设的必要性及可行性 .................................................................................................................... 6 1.3.编制依据及原则 ........................................................................................................................................ 9 1.4.采用的主要规范及标准 .......................................................................................................................... 10 1.5.可研编制内容 .......................................................................................................................................... 12 1.6.主要指标汇总 .......................................................................................................................................... 12 2.第三师概况 ............................................................................................................................................... 14 2.1.行政划分 .................................................................................................................................................. 14 2.2.地理位置 .................................................................................................................................................. 14 2.3.气候条件 .................................................................................................................................................. 14 2.4.人口现状 .................................................................................................................................................. 15 2.5.经济现状 .................................................................................................................................................. 15 3.第三师天然气发展现状 ............................................................................................................................ 16 3.1.第三师天然气发展总概况 ...................................................................................................................... 16 3.2.供气情况统计表 ...................................................................................................................................... 16 4.市场分析预测及气量平衡 ........................................................................................................................ 17 4.1.未来时期影响团场天然气需求的主要因素分析 ................................................................................... 17 4.2.城市天然气用户分类 .............................................................................................................................. 18 4.3.城市天然气用气量计算参数 .................................................................................................................. 18 4.4.年用气量计算结果 .................................................................................................................................. 23 4.5.最大日用气量统计表 .............................................................................................................................. 24 4.6.高峰小时用气量统计表 .......................................................................................................................... 25 4.7.天然气供应的优先原则 .......................................................................................................................... 26 5.气源 .......................................................................................................................................................... 28 5.2.天然气性质 .............................................................................................................................................. 29 5.3.气源输配管线 .......................................................................................................................................... 29 5.4.气源确定 .................................................................................................................................................. 31 6.输配系统设计原则 .................................................................................................................................... 32 6.1.供气方式确定原则 .................................................................................................................................. 32 6.2.压力级制的确定 ...................................................................................................................................... 32 6.3.车用天然气加气站设计原则 .................................................................................................................. 33 6.4.第三师总体输配系统 .............................................................................................................................. 36 6.5.储气与调峰 .............................................................................................................................................. 37 7.门站、加气站合建站 ................................................................................................................................ 42 7.1.站址选择 .................................................................................................................................................. 42 7.2.总图设计 .................................................................................................................................................. 42 7.3.总图指标 .................................................................................................................................................. 42 7.4.工艺流程 .................................................................................................................................................. 43 7.5.建构筑物 .................................................................................................................................................. 46 7.6.公用工程及消防 ...................................................................................................................................... 47 7.7.主要设备材料表 ...................................................................................................................................... 48 8.CNG减压加气站合建站 ............................................................................................................................ 51
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 8.1.站址选择 .................................................................................................................................................. 51 8.2.总图设计 .................................................................................................................................................. 51 8.3.总图指标 .................................................................................................................................................. 51 8.4.工艺流程 .................................................................................................................................................. 52 8.5.建构筑物 .................................................................................................................................................. 55 8.6.公用工程及消防 ...................................................................................................................................... 55 8.7.主要设备材料表 ...................................................................................................................................... 56 9.高压管网布置 ........................................................................................................................................... 60 9.1.高压管线设计原则 .................................................................................................................................. 602、安全间距 ..................................................................................................................................................... 61 9.2.高压管道水力计算 .................................................................................................................................. 63 9.3.管道壁厚计算 .......................................................................................................................................... 64 9.4.管道材质 .................................................................................................................................................. 64 9.5.强度校核计算公式 .................................................................................................................................. 65 9.6.校核计算公式 .......................................................................................................................................... 66 9.7.管道防腐 .................................................................................................................................................. 67 9.8.管道附件 .................................................................................................................................................. 70 9.9. 高压管道工程量 ...................................................................................................................................... 70 10. 中压管线设计原则 ................................................................................................................................ 71 10.1.中压管网布置原则 .................................................................................................................................. 71 10.2.中压管网安全间距 .................................................................................................................................. 71 10.3.中压管道管材选择 .................................................................................................................................. 72 10.4. 管道敷设 .............................................................................................................................................. 73 10.5. 穿跨越工程 .......................................................................................................................................... 73 10.6. 中压管道工程量 .................................................................................................................................. 75 11. SCADA系统 ............................................................................................................................................ 76 11.1. 系统监控范围及对象 .......................................................................................................................... 76 11.2. SCADA系统组成 .................................................................................................................................. 76 11.3. 系统功能、技术要求 .......................................................................................................................... 77 11.4. SCADA系统监控参数 .......................................................................................................................... 78 11.5. 现场传感器和变送器 ............................................................. 79 11.6. 数据采集、传输和控制设备 .............................................................................................................. 80 12. 消防设计 ............................................................................................................................................... 82 12.1. 设计依据 .............................................................................................................................................. 82 12.2. 设计遵循的标准、规范 ...................................................................................................................... 82 12.3. 设计范围及内容 .................................................................................................................................. 83 12.4. 设计原则 .............................................................................................................................................. 83 12.5. 主要火灾危险性分析 .......................................................................................................................... 83 12.6. 消防设计 .............................................................................................................................................. 85 12.7. 防火与消防措施效果预测及评价 ...................................................................................................... 88 13. 环境保护 ............................................................................................................................................... 89 13.1. 设计依据 .............................................................................................................................................. 89 13.2. 设计遵循的标准、规范 ...................................................................................................................... 89 13.3. 天然气工程的环境影响评价 .............................................................................................................. 90 13.4. 天然气工程对第三师环境保护的贡献分析 ...................................................................................... 95
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 13.5. 环境影响初步分析 .............................................................................................................................. 95 14. 循环经济与节能 ................................................................................................................................... 97 14.1. 执行标准 .............................................................................................................................................. 97 14.2. 生产及输配环节 .................................................................................................................................. 97 14.3. 市场开发环节 ...................................................................................................................................... 98 14.4. 天然气消费环节 .................................................................................................................................. 99 15. 劳动安全卫生与抗震 .......................................................................................................................... 100 15.1. 设计依据 ............................................................................................................................................ 100 15.2. 设计遵循的主要规范、标准 ............................................................................................................ 100 15.3. 天然气工艺过程危险、有害因素分析 ............................................................................................ 101 15.4. 工程重大危险源辨识及控制 ............................................................................................................ 105 15.5. 天然气工程的系统安全技术措施 .................................................................................................... 107 15.6. 抗震保护措施 .................................................................................................................................... 108 15.7. 提高天然气的安全使用水平 ............................................................................................................ 110 15.8. 企业安全管理的主要措施 ................................................................................................................ 113 15.9. 安全卫生措施的效果预测及评价 .................................................................................................... 113 16. 事故应急预案 ..................................................................................................................................... 115 16.1. 指导思想和原则 ................................................................................................................................ 115 16.2. 燃气设施基本情况 ............................................................................................................................ 115 16.3. 编制建议 ............................................................................................................................................ 115 16.4. 事故类别及处置措施 ........................................................................................................................ 116 16.5. 事故应急救援组织机构及各机构职责 ............................................................................................ 116 16.6. 应急救援程序 .................................................................................................................................... 118 16.7. 现场救援专业组的建立及职责 ........................................................................................................ 118 17. 组织机构、基地建设及人员培训 ....................................................................................................... 120 17.1. 组织机构及人员编制 ........................................................................................................................ 120 17.2. 基地建设 ............................................................................................................................................ 121 17.3. 人员培训计划 .................................................................................................................................... 122 18. 主要工程量、项目管理及实施计划 ................................................................................................... 123 18.1. 主要工程量 ........................................................................................................................................ 123 18.2. 工程实施原则 .................................................................................................................................... 123 18.3. 工程实施方法 .................................................................................................................................... 124 18.4. 工程实施计划 .................................................................................................................................... 126 19. 项目招标 ............................................................................................................................................. 127 19.1. 招标依据 ............................................................................................................................................ 127 19.2. 招标范围 ...................................................................... 127 19.3. 招标组织形式 .................................................................. 128 19.4. 招标组织方式 .................................................................. 128 19.5. 招标基本情况 .................................................................. 128 20. 投资估算及资金筹措 .......................................................................................................................... 130 20.1. 编制依据 ............................................................................................................................................ 130 20.2. 投资估算 ............................................................................................................................................ 131 20.3. 资金筹措 ............................................................................................................................................ 132 21. 财务评价 ............................................................................................................................................. 133
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 21.1. 编制说明 ............................................................................................................................................ 133 21.2. 基础数据 ............................................................................................................................................ 133 21.3. 资金来源及使用计划 ........................................................................................................................ 134 21.4. 产品销售收入和税金及附加 ............................................................................................................ 134 21.5. 总成本费用估算 ................................................................................................................................ 135 21.6. 财务效益分析 .................................................................................................................................... 136 21.7. 偿还能力分析 .................................................................................................................................... 136 21.8. 不确定性分析 .................................................................................................................................... 137 21.9. 财务评价结论 .................................................................................................................................... 138 22. 社会效益分析 ..................................................................................................................................... 140 23. 问题与建议 ......................................................................................................................................... 141 23.1. 问题 .................................................................................................................................................... 141 23.2. 建议 .................................................................................................................................................... 141附图：
1、各团场中压管网图；
2、典型场站平面布置图；
3、典型场站工艺流程图；
4、项目区域位置图；
附件：
1、经济评价表格
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】前言
“十二五”是兵团实现“两个率先、两个力争”奋斗目标的关键时期，加快推进“气化兵团”工程不发，实现天然气普及入户，是改善民生的重要举措，也是城镇化建设应有之义，自治区“十二五”规划明确提出，“到2015年，全疆县市所在城镇实现燃气化，城市、县城主城区集中供热中天然气等清洁能源供热面积达到85%，城镇燃气化人口覆盖率达到85%以上，到 2017年覆盖率达到95%”，并编制了“气化新疆”总体规划，把天然气开发利用纳入了日程。2010年自治区启动实施了“天然气利民工程”，截止 2012年底，全疆 99各县市已有 89各县市通过管道、LNG、CNG实现了燃气化，站全疆县市总数的90%，242.2万户居民用上了天然气。
兵团“十二五”规划明确提出，“加快连接气源地到团场城镇天然气主干网建设，到 2015年，城镇燃气普及率达到85%”目前，兵团气化相对滞后。2013年 7月底，南疆利民工程正式通气，该工程的建成为南疆地州个县市及兵团各团场气化提供了气源保障。
光正燃气有限公司目前气化了喀什地区伽师县、岳普湖县、麦盖提县、疏附县县城，而三师团场大部分分布在喀什地区，为了响应气化兵团的政策，光正燃气有限公司提出气化三师方案，对部门未气化的团场进行气化，因此委托上海市政工程设计研究总院集团有限公司编写光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告。
在可研编制的过程中感谢第三师各部门、各团场及光正燃气有限公司的大力支持，在此表示衷心的感谢。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 1.总论
1.1. 项目概况
1、项目名称
光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告
2、项目承办单位
光正燃气有限公司
3、可研范围
项目建设地点为新疆生产建设兵团第三师境内。
根据委托书的要求，建设范围覆盖以下区域：红旗农场、伽师总场、49团、48团、46团、43团、42团、托运牧场、叶城二牧场、英吉沙东风农场、莎车牧场、工建集团。
5、项目建设期限
根据新版总体规划年限，天然气工程可研报告的建设期限划分如下：
近期：2013～2015年；
中期：2016~2020年；
远期：2021~2030年。
由于天然气行业近年发展迅速，从气源到应用技术，不同形式的技术在不停的研发，因此，远期未定因素较多，本可研的气量研究及工程建设只对近中期设计。
6、承担项目可行性研究单位
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
1.2.项目建设的必要性及可行性
1.2.1. 项目建设的必要性
随着第三师各团场居民逐渐向小城镇集中，传统燃煤生产方式不能适应现阶段团场职工对生活质量提高的要求，为了改善兵团职工生产、生活环境，更好地履行屯垦戍边的历史使命，兵团“十二五”期将天然气气化工程作为民生工程的建设
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】重点。本项目建设必要性主要体现在以下方面：
是兵团能源消费结构优化和居民生活水平提高的需要
“十一五”期兵团能源消费年均增长17.5%，其中煤炭年均增长20%，用电量增长22%，石油制品增长10%，液化石油气和天然气分别增长12%和13.5%，均低于煤炭增长速度。天然气作为清洁能源和重要的化工原料，提高天然气在一次能源消费中的比重，有利于优化能源结构，实现经济、社会和环境协调发。新疆是我国石油和天然气富集区，如何利用丰富的资源对新疆经济发展和居民生活水平提高起到拉动作用，已成为各级政府的重要工作，自治区规划“十二五”期间重点实施“气化新疆”等重点工程，让利于民、造福边疆各族群众，同时也逐步放宽天然气利用政策，增加当地利用天然气规模，加快推动资源优势向经济优势转化。目前，兵团城市（镇）气化工程主要依托自治区和中央企业的燃气公司供应，但偏远、规模少的团场因距离远、人口少、供气成本高等因素难以实现气化，为了整体推进兵团城镇化建设，规划到2015年气化人口要达到85%以上，须探索适合兵团特点的气化工程运行模式，不仅可改变兵团能源结构单一的状况，且要提高城镇居民生活质量，对全面建设小康社会有着现实意义。
是兵团维稳戍边、保障居民生活物资储备的需要。
随着国家能源输送大通道的建设，西气东输二线已经建成运行，三线、四线、五线、六线将陆续规划和建设，将有更多的资源用于当地的经济建设和社会发展。
天然气与煤炭、石油等一次能源相比，其燃烧所造成的温室效应仅为石油的1／2、煤炭的2／5，兵团各垦区、城市正在面临能源价格不断上涨以及节能减排的双重压力，居民生活和工业发展对天然气需求也将大幅增加。新疆冬季漫长，气候严寒，能源利用成本和效率在生产生活中占有重要的位置。利国家支持新疆发展政策用天然气替代大量原煤、液化石油气，不仅有利于优化小城镇居住环境，提高团场职工生活质量，而且有利于完善城镇功能，增强城镇在区域经济中的带动力和辐射力，
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】促进边疆社会稳定，保护生态环境。
有助于加快推进城镇化建设。
加快城镇化建设步伐是兵团三化(城镇化、新型工业化、农业现代化)之首，也是解决兵团“城乡差距大，农业人口多”这一长期制约兵团经济社会协调发展的重要手段之一。城镇基础设施是城镇可持续发展的重要依托，天然气气化工程是城镇基础设施的重要组成部分。为了整体推进城镇化建设进程，改善偏远、规模小团场职工的生活和生产条件和投资环境，增强城镇在区域经济中的带动力和辐射力，必须要全面实施气化工程规划目标，本项目建设有利于缩小兵团各垦区发展差距，对稳定职工队伍和增强兵团凝聚力具有现实意义。
坚持贯彻中央新疆会议精神
按照中共中央、国务院召开的新疆工作座谈会及自治区党委七届九次全委（扩大）会议精神，为实现加快发展、改善民生，紧紧抓住“适当放宽在新疆具备资源优势、在本地区和周边地区有市场需求行业的准入限制；逐步放宽天然气利用政策，增加当地利用天然气规模”的重大机遇。本可研坚持贯彻新疆工作会议的精神，严格按照新版总规的指导思想，实现城市天然气利用行业的跨越式发展。
1.2.2. 项目建设的可行性
1、符合国家发展能源产业的政策
天然气产业被列为国民经济鼓励发展的重要产业，国家制定了“确保天然气优先用于城市燃气，促进天然气科学利用、有序发展；坚持节约优先，提高资源利用效率”的天然气利用政策，此外，国家在能源建设方面，要求使用清洁能源，并逐步提高清洁能源的利用比例。
本项目的建设，是能效升级、严格环保的必然趋势，符合且顺应国家天然气利用政策的总体方向，并与世界能源发展总趋势相一致。
2、气化南疆工程的通气为南疆片区兵团气化提供了气源条件
根据《国家能源局关于印发加快解决南疆三地州能源供应实施意见的通知》【特急国能规划（2010）125号】，提出了南疆气化工程，经过三年的建设，于 2013年7月底通气，该输气管线经过除民丰、阿合奇、塔什库尔干以外南疆三地州所有
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】县级城市。同时将管道通往沿途人口较为集中的兵团团场和乡镇政府所在地。这位气化南疆片区偏远团场提供了气源优势。
2、工艺技术成熟可靠
关于天然气供应城镇用气的项目，已形成了一整套设计、施工安装、竣工验收及运行管理的体系，新疆南疆地区很多乡镇都已经使用了天然气，提供了从设计、施工到运营的先进经验，因此本项目的工艺技术是成熟可靠的。
3、经济、社会、环境效益较好
通过分析、计算，项目的各项财务评价指标均达到或好于行业的基准指标。项目在财务上是可行的。
另外，本项目可有效推进兵团天然气工程的建设，对提高管道天然气普及率具有保障作用，不仅可有效改善城市大气污染严重的状况，同时还可带动社会相关行业的就业需求。
本项目具有经济效益又具社会、环境效益，在财务和国民经济方面都是可行的，建议积极筹备，尽早实施并发挥其作用。
4、光正燃气有限公司有建设的优势
光正燃气有限公司在南疆已气化五县一市，分别成立了阿图什、伽师、麦盖提、岳普湖、阿克陶、疏附县六家燃气公司，具有丰富的天然气运营管理经验，对于三师各团场的气化工程有建设优势。
1.3.编制依据及原则
1.3.1. 编制依据及相关资料
 委托书
《天然气利用政策》
《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
《关于推进新疆跨越式发展和长治久安的意见》国发［2010］9号
《关于促进新疆工业通信业和信息化发展的若干政策意见》(工信部产业［2010］617号)
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】《关于支持新疆产业健康发展的若干意见》(发改产业［2012］1177号)
《新疆“十二五”天然气综合利用总体规划》
《新疆城镇发展十二五年规划》
《关于加快推进兵团城镇化的若干意见》
《新疆生产建设兵团能源保证体系第十二个五年规划》（新兵发）［2011］55号）
《兵团天然气推广及普及方案》
《新疆维吾尔自治区城市燃气总体规划》
《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发[2007]32号）；
各团场的十二五总体规划
1.3.2. 编制原则
贯彻国家及兵团的能源和环保政策，加大兵团利用天然气资源的力度；
贯彻自治区和兵团的天然气利用政策，加快兵团各团部和中心连队的天然气气化工作；
在总体规划指导下，近期目标可行，中期适当超前，力求做到近期具有工程实施的可操作性和运行可靠性，并为远期发展充分留有拓展余地。
充分考虑外部气源的各种发展趋势，同时考虑市场经济条件下各种的风险可能，做好近、远期气源的衔接工作。
以市场为导向，实事求是、科学合理的预测市场发展，确定供气规模。
充分考虑各种不利工况，以安全稳定供气为前提，体现技术先进、经济合理。
严格遵守国家、行业和部门的有关政策和法规，严格执行国家有关规范、标准和规定。合理利用土地，注重节约耕地，注重安全、消防、环保和节能。
1.4.采用的主要规范及标准
《市政公用工程设计文件编制深度规定》
 GB50028-2006《城镇燃气设计规范》
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 GB50016-2006《建筑设计防火规范》
SY/T0048－2000石油天然气工程总图设计规范
 GB50289—98城市工程管线综合规划规范
 GB50251—2003输气管道工程设计规范
 GB/T11062—1998天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 neq ISO 6976:1995
 GB/T13611—2006城市燃气分类和基本特性
 GB/T13610—2003天然气的组成分析气相色谱法
 GB50183—2004石油天然气工程设计防火规范
 GB50160—2008石油化工企业设计防火规范
 GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范
GB50223－2008建筑工程抗震设防分类标准
 GB50057—2010建筑物防雷设计规范
 GB50058—1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
 GB6222—2005工业企业煤气安全规程
GB50032—2003室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范
 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范
 GB5083-1999生产设备安全卫生设计总则
GB8163－2008流体输送用无缝钢管
 GB/T14976-2012流体输送用不锈钢无缝钢管
GB/T9711－2011石油天然气工业管线输送用系统用钢管
 CJ 274-2008城镇燃气调压器
GB150—2011压力容器
GB/T18442.1~6-2011固定式真空绝热深冷压力容器
 SY/T0086—2012阴极保护管道的电绝缘标准
 SY/T0061—2004埋地钢质管道外壁有机防腐层技术规范
GB3095－2012环境空气质量标准
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GB13271－2001《锅炉大气污染物排放标准》
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》
GB16889-2008《生活垃圾填埋污染控制标准》
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国环境保护法》
1.5.可研编制内容
根据国家对可行性研究报告的相关要求，结合实际情况，本可研主要涉及的内容如下：
可行性及必要性的论述
气量预测
气源确定
各团输配系统方案确定
各类场站方案
各级管网
加气站
其他保障配套设施
投资估算与经济评价
1.6.主要指标汇总
未气化团场天然气工程主要指标一览表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年份|||||||
|||||2015年||2020年|备注|
||项目|||||||
|耗热指标(MJ/人.年)|||2520||2520|||
|气化人口(万人)|||35190||44890|||
|年用气量(³104Nm3／年)|||3778||4819|||
|场站||CNG减压加气合建站|4|||||
|||门站及加气合建站|5|||||

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
||||
|-|-|-|
|管网|高压管道(km)|5|
||中压管网|109|
||城市天然气综合信息管理系统|9|
||区域服务站|9|
|工程总投资（万元）（不含应急储备）||20355.38|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 2. 第三师概况
2.1.行政划分
第三师下属十八个农牧团场，分别为：四十一团、四十二团、四十四团、四十五团、四十六团、四十八团、四十九团、五〇团、五十一团、五十三团、红旗农场、伽师总场、东风农场、托云牧场、叶城二牧场。
2.2.地理位置
新疆生产建设兵团第三师屯垦于塔克拉玛干沙漠西缘的叶尔羌河和喀什噶尔河流域，其东与塔克拉玛干沙漠毗邻，西与帕米尔高原相连，北倚天山，南接喀喇昆仑山，东西相距408公里，南北其间444公里。
2.3.气候条件
第三师境内属于典型的大陆性气候。干旱少雨，年蒸发量大，光照充足，热源丰富，无霜期长，昼夜温差大等特点，适宜多种作物及果树生长。
温度：年平均气温11℃，最高气温37℃，最低气温-13℃，大于10℃以上积温为2113℃。
霜期：无霜期210天，平均初霜日在10月20日，终霜期在3月20日。
降水：年平均降水量65㎜，最小降水量为62㎜.
冻土：冻土层年平均11月份为14㎝，12月份为43㎝。1月份为64㎝，2月份为68㎝，3月份为18㎝。最大冻土层1974年和1975年的11月份为81㎝。
风速：风向多是偏西北风，年平均风速1.6m/s，最大风速为20m/s，1966年 3月出现过一次 40m/s大风。干热风多半出现在 5月中旬至 8月上旬，历年平均时间为14天，1965年达28天，对小麦扬花、灌浆危害较大。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】灾害性天气：霜冻、冰雹、冻害、风灾、干旱、虫灾等。
2.4.人口现状
2011年年末总人口21.3万人，增长3.4%。总人口中，男性11.49万人，占总人口的53.39%；汉族9.37万人，维吾尔族11.68万人，其他少数民族0.25万人，分别占总人口的44%、54.8%、1.2%。
2.5.经济现状
2012年年末，全年实现生产总值59.71亿元，同比增长20%；固定资产投资 50.4亿元，增长50%；全社会消费品零售总额 12.15亿元，增长20%；城镇人均可支配收入1.82万元，同比增长14.9%。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 3. 第三师天然气发展现状
3.1.第三师天然气发展总概况
目前，第三师部分团场完成气化，已气化的团场有：41,44,45,50,51,53团和图木舒克市，气化团场及市以CNG减压站和LNG气化站供气，由于环塔线的通气，图木舒克市天然气工程正在进行改造，改造后将由环塔线为其供气。图木舒克市已气化 8000余户，全师团场共气化 43500多户。建成 CNG加气站 8座。其中包括与供民用的CNG减压站合建的子站。
3.2.供气情况统计表
目前兵团各师部分已经气化，气源、供气方式以及供气企业类型较多，本可研根据详细的调查资料，对现状已气化的各团场的基本情况做出表格统计：
表3.2—1
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|团场名称||气化范围||气源||供气方式||上游气源||供气企业|
||团部||LNG液化工厂||LNG瓶组站||阿克气田/柯克亚气田||新捷喀什||
|41团|||||||||||
||团部||喀什CNG母站||CNG减压站/管输||阿克气田/柯克亚气田||新盛燃气||
|图市|||||||||||
||团部||LNG液化工厂||LNG气化站||阿克气田/柯克亚气田||新盛燃气||
|44团|||||||||||
||团部||喀什CNG母站||CNG减压站||阿克气田/柯克亚气田||新捷喀什||
|45团|||||||||||
||团部||LNG液化工厂||LNG气化站||阿克气田/柯克亚气田||新盛燃气||
|50团|||||||||||
||团部||LNG液化工厂||LNG气化站||阿克气田/柯克亚气田||新舒燃气||
|51团|||||||||||
||团部||LNG液化工厂||LNG气化站||阿克气田/柯克亚气田||新盛燃气||
|53团|||||||||||

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 4. 市场分析预测及气量平衡
4.1.未来时期影响团场天然气需求的主要因素分析
未来时期影响城市天然气需求的主要因素有以下几种。
上游供应量的影响
作为天然气供应链中的最终环节，在天然气理想需求范围内，实际需求的最大制约因素为上游的供应能力、意愿及方式等。能源在国民经济中的基础性及国际性等特质，决定了上游供应的紧缺性，进而直接影响下游市场的发展。
价格及替代能源发展的因素
价格因素是影响天然气需求的一个重要因素，作为经济学中定义的一种正常品，天然气的需求必然与其价格成反比。但是并不能片面的理解，因为，当前用户价格是由接驳费和燃气费用两部分，即意味着在管道燃气已成为生活必需品时，作为住宅的一部分，并由政府规定必须安装的情况下，在一个大致合理的范围内，接驳费的价格弹性为零。在替代能源价格水平以下，用户没有其他选择，当燃气价格上涨时，只能适当的节约用气；当燃气价格上升至替代能源以上时，这时用户还要顾及已经支付的接驳费，只是部分的选择其他替代能源（如在选择热水器的能源形式上有电和太阳能等），并不退出管道燃气的服务。当燃气价格进一步上升时，机构用户因其用气量很大，单位燃气分摊的固定费用较小，率先停止使用管道燃气；
当燃气价格上升到连居民用户也觉得可以放弃管道燃气时，此类用户就转向其他能源。
城市化及工业化的影响
城市化进程的逐步推进，用气区域的不断拓展加速了天然气需气量的上升。另外，工业化过程对能源、原材料的依赖程度使得天然气的需求量也进一步提升。目前，阿图什市在城市化与工业化的双轮驱动下，对天然气的需求必将有较大的提升空间。
环境保护政策的影响
在大气环境质量方面主要影响因素为机动车尾气排放与冬季燃煤锅炉排放的
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】烟尘，城市环境保护压力日益加大，天然气作为一种清洁且价格相对较低的能源，其优越性也就显现出来，锅炉煤改气、供暖为天然气壁挂炉、车用天然气等使得天然气的需求量急剧上升。
4.2.城市天然气用户分类
根据《城镇燃气设计规范》GB50028－2006中 3.1.1条的分类，结合本可研委托规划内容，考虑实际情况，天然气用户可大致分类如下：
居民用户
商业用户
采暖用户
天然气汽车用气
其他用气
4.3.城市天然气用气量计算参数
4.3.1. 居民用气量
居民用气包括炊事、淋浴及部分生活用热水。
1、影响因素
影响居民用户用气量的因素有：户内燃气设备的类型、能源多样化，社区内公共福利设施完备与否社会经济发展无论如何权衡诸多影响，也难量化和逻辑导出年用气量的数学计算公式，唯有积累和统计实际的运行资料，分析、整理可靠的数据，才能比较正确地、近似地预测居民年用气量。从调查数据分析，居民年用气有平稳上升的趋势，根据我国目前民用能耗水平远低于发达国家的能耗水平这一基本情况测算，在近中期（约10年左右）内，此趋势不应出现反常姿态。
2、人口数
综合各团场的现状人口数和总体规划确定各团场人口统计如下：
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|团场名称|||团部现状人||2015 年人||2020 年人||2030 年人|
||||口（人）||口（人）||口（人）||口（人）|
|红旗农场||1500||1650||2110||3440||
|||7000||7720||9850||16100||
|伽师总场||||||||||
|||6000||6620||8450||13800||
|49团||||||||||
|||6800||7500||9570||15570||
|48团||||||||||
|||3500||3860||4930||8020||
|46团||||||||||
|||4500||4970||6330||10320||
|42团||||||||||
|||1000||1100||1400||2290||
|托云牧场||||||||||
|||1000||1100||1400||2290||
|叶城二牧场||||||||||
|||600||670||850||1670||
|东风农场||||||||||
|||1000||1100||1400||2290||
|莎车牧场||||||||||
|||3000||3300||4220||6870||
|工建集团||||||||||
|||5000||5510||7040||11460||
|43团（行政区域已划入45团|）|||||||||

3、气化率
气化率应依据城市或团部人口规模、管道燃气的现状及工程实施的进度安排确定。
根据各城市、团场的人口规模，确定个团场城镇居民气化率，8000人以下团场，直接按100%气化率计算，8000人以上团场 2015年按90%计算，2020年按95%计算。
4、耗热定额
通过用气现状进行调查、分析及计算，本可研确定城市天然气居民用户耗热定额为2520MJ/人*年(60万KCal/人.年)
5、不均匀系数
城市居民和商业用户耗气量随月、日、时都是变化的，它与城市性质、气候、供气规模、用户结构、居民生活水平和生活习惯以及节、假日等有密切关系。参照类似团场以往实际综合用气不均匀系数及类似城市的居民用气不均匀系数，并结合
本地区的发展情况，确定居民用户用气不均匀系数如下：
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】月高峰系数：Km=1.20
日高峰系数：Kd=1.15
时高峰系数：Kh=2.80
时低峰系数：2%(以24小时为100%计)
4.3.2. 商业及公共建筑用气量
商业及公共建筑用户主要指宾馆、饭店、大中专院校等公共事业福利单位。
1、耗气定额
通过对商业用户的调查数据，参照本市以往用气资料，不同类型的商业用户用气量指标确定如下：
商业用气量指标一览表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|用户类型||单位||用气指标（确定值）||用气指标（调查值）|
||兆焦/床²年||8374||10619||
|高级宾馆|||||||
||万大卡/床²年||200||253||
||兆焦/床²年||4187||5694||
|旅馆|||||||
||万大卡/床²年||100||136||
||兆焦/座²年||8374||8790||
|酒店|||||||
||万大卡/座²年||200||210||
||兆焦/床²年||3350||4291||
|医院|||||||
||万大卡/床²年||80||102.5||
||兆焦/人²年||1256||948||
|学校（住校）|||||||
||万大卡/人²年||30||22.64||
||兆焦/人²年||419||／||
|学校（不住校）|||||||
||万大卡/人²年||10||／||
||兆焦/人²年||628||／||
|托儿所|||||||
||万大卡/人²年||15||／||

2、气化率
近年来城市服务业发展较快，商业用户增长率加大。随着城市经济结构不断趋
于合理，第三产业的比重将逐渐加大，其建设和发展对加快城市化进程有着十分重
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】要的作用。
结合总规中对城市的区域中心城市、交通枢纽、旅游服务基地等的定位，特别是宾馆、饭店等饮食服务行业的迅速发展，将会刺激商业用气量的增长，届时商业用气量指标随之也会有一定的提高。
在本可研中参照城市现状数据，并结合各阶段发展的具体目标且考虑到旅游城市的定位，确定市区商业用气占民用气份额均按50~55%计算。
3、不均匀系数
居民用户和商业用户有基本一致的用气规律，因此两者不均匀性具有近似的变化规律，本可研采用国内通行计算方法，计算时将其一起考虑。
4、估算方式
根据境内其它兵团的天然气工程设计经验，确定本工程中商业用气量按居民用气量的50%计算。
4.3.3. 采暖耗热指标
各类型建筑综合热指标如下：
已建建筑综合热指标 77W/m2
既有建筑节能改造后综合热指标 45~55W/m2
新建建筑综合热指标 45~55W/m2
4.3.4. 天然气汽车用气量
随着社会经济的发展，机动车辆近几年增速较快，大量的汽车尾气排入大气，污染环境，“十二五”期间应鼓励天然气汽车用户的发展。
本可研在现状调查基础上，结合城市交通、汽车发展阶段特性、天然气的价格优势等多方面因素，特别考虑近期天然气在私人车辆及环卫、政府等社会车辆中具有的市场潜力，预测天然气汽车市场容量。
1、各团场天然气车辆确定
因调查车辆统计数据时，现状统计数据是全市的规模。考虑到车辆统计口径因素，车辆用气量计算不再区分市区与开发区。具体站址布局时根据交通区域地理位置进行份额的分配及站点的规划。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】本可研在现状调查基础上，结合城市交通、汽车发展阶段特性、天然气的价格优势等多方面因素，特别考虑近期天然气在私人车辆及环卫、政府等社会车辆中具有的市场潜力，预测天然气汽车市场容量。在推行天然气汽车的初期，年增长率较大，且在公交、出租车方面推行很快。在中远期，随着车辆的更替及各种代用燃料的发展，增长率放缓。
具体气量计算时，以现状调查为依据，结合同等城市的发展趋势，出租车按每天行使300公里，公交大巴按每天行使250公里，社会车辆行驶里程相对较少。
车辆预测如下（增长率中未考虑部分过境车），过境车辆根据加气站可供气量规模结合各团场的地理位置预测。
2、汽车用户耗气定额表
各种车型耗气量一览表
|||
|-|-|
|用户类别|耗气指标（Nm3/百公里）|
|大型客车|25|
|中型客车|20|
|小型车|7|

3、计算参数
具体气量计算时，出租车按每天行使 300公里，公交大巴按每天行使250公里，社会车辆行驶里程相对较少。
团场人口基数小，自有车辆较少，加气车辆以自有车辆和过境车辆共同组成，过境车辆具体数据无法准确计算。本可研根据其他城市的加气站运营情况估算，按一万人规模城市建设一座日加气量10000Nm3的加气站为基准，计算各团场的汽车加气量。
4.3.5. 未预见量
考虑到团场的发展变化的因素较多，本可研按总气量的5%作为未预见量（或称其他用气量）。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 4.4.年用气量计算结果
本节根据以上章节论述计算原则，以团为单位，计算未气化各团的用气量，形成表格，并预测总的年用气量，作为本可研的经济评价用气量基准。计算表格按近、中、远期统计。
4.4.1. 2015年年用气量统计表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2015年年用气量统计表（万Nm3/年）|||||||||
|团场名称|2015年城镇人口|气化人口|居民|商业|采暖|汽车|其他|合计|
|红旗农场|1650|1650|13|7|9|60|87|177|
|伽师总场|7720|7720|63|31|44|282|409|829|
|49团|6620|6620|54|27|38|242|351|711|
|48团|7500|7500|61|30|43|274|397|805|
|46团|3860|3860|31|16|22|141|204|414|
|42团|4970|4970|40|20|28|181|263|534|
|托云牧场|1100|1100|9|4|6|40|58|118|
|叶城二牧场|1100|1100|9|4|6|40|58|118|
|东风农场|660|662|5|3|4|24|35|71|
|莎车牧场|1100|1103|9|4|6|40|58|118|
|工建集团|3300|3308|27|13|19|121|175|355|
|43团|5510|5513|45|22|31|201|292|592|
|合计|35170|35182|286|143|200|1284|1864|3778|

4.4.2. 2020年年用气量统计表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2020年年用气量统计表（万Nm3/年）|||||||||
|团场名称|2020年城镇人口|气化人口|居民|商业|采暖|汽车|其他|合计|
|红旗农场|2110|2110|17|9|12|77|112|227|
|伽师总场|9850|9850|80|40|56|360|522|1057|
|49团|8450|8450|69|34|48|308|448|907|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2020年年用气量统计表（万Nm3/年）|||||||||
|团场名称|2020年城镇人口|气化人口|居民|商业|采暖|汽车|其他|合计|
|48团|9570|9570|78|39|54|349|507|1027|
|46团|4930|4930|40|20|28|180|261|529|
|42团|6330|6330|51|26|36|231|335|680|
|托云牧场|1400|1400|11|6|8|51|74|150|
|叶城二牧场|1400|1400|11|6|8|51|74|150|
|东风农场|850|850|7|3|5|31|45|91|
|莎车牧场|1400|1400|11|6|8|51|74|150|
|工建集团|4220|4220|34|17|24|154|224|453|
|43团|7030|7030|57|29|40|257|372|755|
|合计|44890|44890|365|182|255|1638|2378|4819|

4.5.最大日用气量统计表
4.5.1. 2015
年最大日用气量（Nm3/日）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|团场名称|居民|商业|采暖|汽车|其它|合计|
|红旗农场|507|254|2811|1650|275|5497|
|伽师总场|2373|1186|13153|7720|1286|25718|
|49团|2035|1017|11279|6620|1103|22053|
|48团|2305|1153|12778|7500|1249|24985|
|46团|1186|593|6576|3860|643|12859|
|42团|1528|764|8468|4970|828|16557|
||338|169|1874|1100|183|3664|
|托云牧场|||||||
||338|169|1874|1100|183|3664|
|叶城二牧场|||||||
|东风农场|206|103|1142|670|112|2232|
|莎车牧场|339|169|438|1103|108|2157|
|工建集团|1017|508|1315|3308|324|6471|
|43团|1694|847|2191|5513|539|10785|
|合计|10813|5406|13986|35182|3441|68828|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 4.5.2. 2020
年最大日用气量（Nm3/日）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|团场名称||居民|商业|采暖|汽车|其他|合计|
||红旗农场|648|324|3595|2110|351|7029|
||伽师总场|3027|1514|16782|9850|1641|32814|
||49团|2597|1299|14397|8450|1407|28150|
||48团|2941|1471|16305|9570|1594|31881|
||46团|1515|758|8400|4930|821|16424|
||42团|1945|973|10785|6330|1054|21087|
||托云牧场|430|215|2385|1400|233|4664|
|||430|215|2385|1400|233|4664|
||叶城二牧场|||||||
||东风农场|261|131|1448|850|142|2832|
||莎车牧场|430|215|557|1400|137|2739|
||工建集团|1297|648|1678|4220|413|8256|
||43团|2161|1080|2795|7030|688|13753|
|合计||13797|6898|17846|44890|4391|87822|

4.6.高峰小时用气量统计表
4.6.1. 2015
年高峰小时用气量（Nm3/h）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|团场名称||居民|商业|采暖|汽车|其他|合计|
||红旗农场|59|30|66|138|15|307|
||伽师总场|277|138|307|643|72|1437|
||49团|237|119|263|552|62|1233|
||48团|269|134|298|625|70|1396|
||46团|138|69|153|322|36|719|
||42团|178|89|198|414|46|925|
||托云牧场|39|20|44|92|10|205|
|||39|20|44|92|10|205|
||叶城二牧场|||||||
||东风农场|24|12|26|55|6|123|
||莎车牧场|40|20|44|92|10|205|
||工建集团|119|59|131|276|31|616|
||43团|198|99|219|459|51|1026|
|合计||1261|631|1399|2932|328|6550|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 4.6.2. 2020
年高峰小时用气量（Nm3/h）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|团场名称||居民|商业|采暖|汽车|其他|合计|
||红旗农场|76|38|84|176|20|393|
||伽师总场|353|177|392|821|92|1834|
||49团|303|151|336|704|79|1573|
||48团|343|172|380|798|89|1782|
||46团|177|88|196|411|46|918|
||42团|227|113|252|528|59|1179|
||托云牧场|50|25|56|117|13|261|
|||50|25|56|117|13|261|
||叶城二牧场|||||||
||东风农场|30|15|34|71|8|158|
||莎车牧场|50|25|56|117|13|261|
||工建集团|151|76|168|352|39|786|
||43团|252|126|279|586|65|1309|
|合计||1610|805|1785|3741|418|8358|

4.7.天然气供应的优先原则
根据国家的能源利用方针和政策，结合克州的实际情况，确定天然气用户的优先供气原则如下：
1、优先供应居住条件符合用气要求的居民用户；当天然气资源缺乏时，可适当减缓发展速度。
2、优先供应有气化条件的公共建筑用户、商业用户；当天然气资源缺乏时，可适当减缓发展速度。
3、基本保证CNG站用气需要。当天然气资源缺乏时，可暂停发展管道加气站。
4、尽可能满足天然气采暖用户的用气需要。当天然气资源缺乏时，停止发展天然气采暖用户。
5、对工业用户，优先考虑用煤、油(重油、柴油)为工业燃料的企业以及用气后能显著提高产品质量、降低劳动强度、增加经济效益的企业；当天然气资源缺乏时，
可停止发展工业用户。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】6、对于天然气空调及分布式能源供应站的用气需要在资源许可的情况下予以满足，当天然气资源缺乏时，停止发展天然气空调及分布式能源供应站。
7、下列用户只能作为天然气调峰用户，当天然气供应充足时，可以满足供气需要，但当天然气供需出现缺口，或因调峰、事故等原因引起的供气不足时，应暂停对其供气：
1）管道加气站；
2）已保留有其他能源供应系统的锅炉用户；
3）其他茶浴炉、锅炉用户。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 5. 气源
5.1.1. 塔里木油田天然气开发现状
塔里木盆地是我国最大的内陆盆地，总面积56万平方千米。盆地腹部是号称“死亡之海”的塔克拉玛干大沙漠，面积 33.7万平方千米，是世界第二大流动性沙漠。
盆地蕴藏着丰富的油气资源，第三次全国资评油气资源总量为 123.4亿吨，其中石油 59.95亿吨、天然气 7.96万亿立方米。被中外地质家称为 21世纪中国石油战略的接替地区。
气田分布位置图
克克拉拉22
牙牙哈哈
迪迪那那
羊羊塔塔克克英英买买力力
桑桑南南东东
玉玉东东22
轮轮南南
吉吉拉拉克克
塔塔中中II号号
和和田田河河气气田田
塔塔中中66
柯柯克克亚亚
5.1.2. 阿克气田
阿克气田位于柯尔克孜自治州境内，西距乌恰县 23公里，东距克州首府阿图什78公里，东南距喀什地区80公里。该气田面积16.6平方公里，探明储量约 100³108立方米。年产气量2.6³108立方米时，稳产 15年，稳产期采气量39³108立方米。一期工程产量40³104立方米/日，产品质量符合SY7514-88标准；二期工程产量100³104立方米/日，产品质量符合GB/T13611-92。满足城市用气要求。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 5.2.天然气性质
环塔管道气源为英买力气田、柯克亚气田与和田河气田天然气。
英买力气田外输天然气组分
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|组分|C1|C2|C3|iC4|nC4|iC5|nC5|C +6|N2|CO2|
|Mol%|91.63|4.98|0.51|0.06|0.05|0.015|0.005|0|2.61|0.15|

柯克亚气田外输天然气组分
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|组分|C1|C2|C3|iC4|nC4|iC5|nC5|CO2|N2|
|Mol%|86.55|7.41|1.92|0.24|0.46|0.06|0.13|0.06|3.17|

和田河气田外输天然气组分
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|组分|C1|C2|C3|iC4|nC4|iC5|nC5|C6|CO2|N2|
|Mol%|84.776|1.3605|0.4962|0.0873|0.1134|0.0516|0.0418|0.1000|0.9598|12.0134|

阿克气田天然气组成分析表
构造 %（V）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|C1|C2|C3|C4+|N2|CO2|
|91.02|0.1979|0.00|0.00|8.637|0.144|

天然气主要性质表
天然气相对密度 0.5927
20℃天然气低热值 30.55MJ/M3(12791.28Kcal/NM3)
20℃天然气高热值 33.91MJ/M3(14198.12Kcal/NM3)
5.3.气源输配管线
根据大庆油田工程有限公司编制的《中国石油南疆天然气利民工程规划》，气化南疆的环塔管线。规划管道总长度2485km，其中干线长度为1891.5km，支线长
度为593.5km。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】环塔管线规划路由图
环塔线为第三师各团场预留的支线或末站情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|阀室/站场|干线管径|分输口尺寸|压力(MPa)|预留对象|地址|
|1|17#阀室（分输清管）|DN550|DN80|2.59~5.91|伽师总场支线|伽师县玉代克力克乡托格腊库木|
|2|21#阀室(分输清管)|DN550|DN80|2.57~5.71|红旗农场支线|阿图什市格达良乡曲许尔盖村|
|3|27#阀室(分输清管)|DN500|DN80|2.7~5.07|东风农场支线|英吉沙县托普鲁克乡克力皮群村|
|4|B4#阀室（分输）|DN200|DN80|2.84~4.88|42团支线|岳普湖县42团|
|5|伽师总场末站|DN80|DN80|1.6|伽师总场|伽师县伽师总场|
|6|42团末站|DN80|DN80|1.6|42团|42团|
|7|46团末站|DN80|DN80|1.6|46团|麦盖提县46团|
|8|红旗农场末站|DN80|DN80|1.6|红旗农场|阿图什市红旗农场|
|9|东风农场末站|DN80|DN80|1.6|东风农场|英吉沙县东风农场|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 5.4.气源确定
根据以上情况，确定各团气源如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|团场名称|气源|供气形式|
|1|红旗农场|南疆利民输气工程|红旗农场末站|
|2|伽师总场|南疆利民输气工程|红旗农场末站|
|3|49团|南疆利民输气工程|CNG母站|
|4|48团|南疆利民输气工程|CNG母站|
|5|46团|南疆利民输气工程|46团末站|
|6|42团|南疆利民输气工程|42团末站|
|7|托云牧场|南疆利民输气工程|CNG母站|
|8|叶城二牧场|南疆利民输气工程|CNG母站|
|9|东风农场|南疆利民输气工程|东风农场末站|
|10|莎车牧场|南疆利民输气工程|CNG母站|
|11|工建集团|南疆利民输气工程|CNG母站|
|12|43团|南疆利民输气工程|CNG母站|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 6. 输配系统设计原则
由于偏远团场人口规模较小，各团场场站设计规模根据 2020年计算月最大日供气量及高峰小时用气量来设计确定，中压管网水力计算根据 2020年高峰小时用气量确定。
6.1.供气方式确定原则
供气方式依据各城镇乡规模和经济发展水平、城镇燃气工程的经济合理性进行综合考虑的。
对于在一定时间内有长输管道在附近经过城市，尽量采用管输供应；
对于对于需在近期内能实现供气的区域，当用气规模较小时，用CNG供气方案可较快速地实现供气。
对于用气规模较大的区域，考虑到储配站投资及运行费用的原因，LNG方案作为供气气源兼顾储气调峰事故应急的气源是较好的选择。
乡镇供气原则：在县城附近乡镇，直接用县城中压管网供气。
6.2.压力级制的确定
依据《城镇天然气设计规范》(GB50028-2006)的规定，城市天然气系统压力分级如下：
城镇天然气设计压力(表压)分级
||||
|-|-|-|
|名称||压力(MPa)|
|高压天然气管道|A|2.5＜P≤4.0|
||B|1.6＜P≤2.5|
|次高压天然气管道|A|0.8＜P≤1.6|
||B|0.4＜P≤0.8|
|中压天然气管道|A|0.2＜P≤0.4|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
||||
|-|-|-|
|名称||压力(MPa)|
||B|0.01≤P≤0.2|
|低压天然气管道||P＜0.01|

城镇天然气设计压力的确定应根据已建成系统情况、城市规模、气源情况等各种因素综合考虑，一般情况下，城市输配系统应在满足安全的基础上尽可能提高管网设计压力，以减小输配管网管径，节约投资。
6.3.车用天然气加气站设计原则
本工程为民生工程，建站以民用为主，但为了提高建设项目本身的经济效益，同时节约兵团百姓车用燃气的开支，本可研确定，在合适的民用场站的基础上合建加气工程。
6.3.1. 车用天然气质量技术要求
中国石油天然气总公司于1996年底发布了汽车用压缩天然气(CNGV)的行业标准(SY/T7546－96)，其技术要求部分基本按行业标准“天然气”(SY7514－88)的规定制订，见下表。
汽车用压缩天然气技术要求
||||
|-|-|-|
|项 目|质 量 指 标|试 验 方 法|
|高位发热量 MJ/m3|≥31.4|GB/T 11062|
|硫化氢(HS)含量 mg/m32|≤20|GB/T 11060.1或GB/T 11060.2|
|总硫(以硫计)含量 mg/m3|≤270|GB/T 11061|
|二氧化碳(CO)含量(V/V) %2|≤3.0|SY/T 7506|
|水露点|低于最高操作压力下最低环境温度5℃|SY/T 7507(计算确定)|

注:1.为确保压缩天然气的使用安全，压缩天然气应有特殊气味，必要时加入适量加臭剂，保证天然气的浓度在空气中达到爆炸下限的20%前能被察觉。
2.气体体积为在101.325kPa、20℃状态下的体积。
从1997年起，SY 7514正在修订为国家标准，其中技术要求部分如下表所示:
天然气的技术要求
|||
|-|-|
|项 目|质量指标|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
|||||
|-|-|-|-|
||一级|二级|三级|
|高位发热量，MJ/m3|＞31.4|||
|总硫(以硫计)，mg/m3|≤120|121～200|201～460|
|硫化氢，mg/m3|≤6.0|6.1～20.0|—|
|二氧化碳，V/V，%|≤3.0||—|
|水|无游离水|||

注:1.本标准中的气体体积计量的标准参比条件是101.325kPa，20℃;
2.无游离水是指在交接点天然气的压力和温度条件下，其水含量不大于饱和水含量
6.3.2. 建站方式及流程
一、管道加气站
管道加气站包括压缩机、脱水装置、售气机、储气瓶组等设备，其天然气由输气管线直接供给，在站内为CNG汽车充气。适合在有天然气管道的地区建站。具有建设投资少的优点，但其受天然气管网建设的制约，有一定的局限性。
压缩天然气加气站的能力，以使车辆不因加气而耽误出车时间为宜，一般可控制在日供100～150辆范围。由于城市用地非常紧张，而且市区消防安全要求很严，压缩天然气加气站与外部设施的消防间距一般为20～30m。为适当减少防火间距，可根据具体情况，增加防火墙等措施，但不能影响消防通道。为确保加气站的安全，应采取以技术保质量、以质量保安全、以安全保发展的技术路线，不只靠延长间距，增加占地面积、防范事故的发生。这是我们与国外先进国家在建站方面最大的差距。而且国外为减少占地，节省投资，方便经营管理，建了不少汽车压缩天然气加气站与汽车加油站以及民用液化石油气加气站与车用液化石油气加气站合建的站。这些差距，固然与我们国家工业技术水平落后有关，但很重要的是与以技术保安全还是距离保安全两种根本不同的指导思想有很大关系，需要实事求是地从认识上、技术上加以解决。
经管道来站天然气经过滤、调压计量后经缓冲稳压后进入压缩机，天然气压缩机将天然气压缩加压至25Mpa进入高压脱水装置除去剩余水分，脱水后经程序控
制器选择安排，进高压储气瓶组或高压储气管束，分不同压力储气，不同高压天
然气又在程序售气控制器下经天然气售气机向燃气汽车售气。当高压储气系统存
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】气不足时，经程序控制器天然气可经压缩机加压直接供给售气机，经计量向燃气汽车售气。
储气
设施
除尘、调压、
管道来气 压缩机 加气岛 汽车用户
计量、缓冲
二、子母站
建母子站，即在离气源较近的地方建供气能力较大的母站，然后在离气源远的地方建子站，再用大拖车把气从母站拉到子站去给汽车加气，一个母站可给几个子站供气，而且母站也可直接给汽车加气，这样可少占地，多供车，但投资稍大，技术要求较高。母站与常规加气站相似，只是加设一个为子站拖车充气的装置，母站建在天然气管网附近，气源由天然气管线供给。子站建在天然气管线建设困难的地方，包括子站拖车、压缩机、储气瓶组和售气机等主要设备。
调压、除
管道来气 缓冲罐 压缩机
尘、脱水
|||
|-|-|
|常|规式|

|||
|-|-|
|子母|式|

天然气汽车 加气机 子站 压缩天然气运输槽车
6.3.3. 加气站安全间距要求
压缩天然气加气站和加油加气合建站的压缩天然气工艺设施与站外建、构筑物的防火距离，不应小于下表的规定。
压缩天然气工艺设施与站外建、构筑物的防火距离（m）
|||||
|-|-|-|-|
|名称项目|供气瓶组、脱硫脱水装置|放散管管口|储气井组、加气机、压缩机|
|重要公共建筑物|100|100|100|
|明火或散发火花地点|30|25|20|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
||||||
|-|-|-|-|-|
|民用建筑物保护类别|一类保护物|30|25|20|
||二类保护物|20|20|14|
||三类保护物|18|15|12|
|甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐||25|25|18|
|其它类物品生产厂房、库房 和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐||18|18|13|
|室外变配电站||25|25|18|
|铁路||30|30|22|
|城市道路|快速路、主干路|12|10|6|
||次干路、支路|10|8|5|
|架空通信线|国家一、二级|1.5倍杆高|1.5倍杆高|不跨越加气站|
||一般|1倍杆高|1倍杆高||
|架空电力线路|电压（>380V）|1.5倍杆高|1.5倍杆高|不跨越加气站|
||电压（≤380V）|1.5倍杆高|1.5倍杆高||
|注：1 压缩天然气加气站的撬装设备与站外建筑物的防火距离，应按本表相应设备的防火距离确定。2 压缩天然气工艺设施与郊区公路的防火距离按城市道路确定：高速公路、Ⅰ级和Ⅱ级公路按城市快速路、主干路确定；Ⅲ级和Ⅳ级公路按照城市次干路、支路确定。|||||

6.4. 第三师总体输配系统
根据委托，光正燃气有限公司要气化的团场有：红旗农场、伽师农场、49团、 48团、46团、42团、托运牧场、叶城二牧场、东风农场。环塔线预留了阀室的团场，采用管道站供气，其余采用 CNG减压站供气。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】南疆利民工程输气管线
上
游
系
阿图什母站
统
环塔线末站
输
配
门站加气合建站
各团场 CNG减压加气站
系
统
中压 中压
管网 管网
用
户
各团汽 其他用 农场汽 其他用
系
车用户 户系统 车用户 户系统
统
6.5. 储气与调峰
由于城市各类天然气用户的用气量具备一定的不均匀性，即城市用气量是不断变化的，其高峰与低谷用气量差别很大，但气源的供应量不可能完全按照用气量的变化而随时变化，为了保证按用户的需求不间断地供气，满足城镇燃气用气负荷的月、日、时不均匀变化，在天然气管网设计中必须考虑燃气供应与需求之间的平衡问题，也就是城市燃气的调峰问题：
事故工况
上游在向下游供气时，因管道、设备损坏以及无法抗拒的因素而引起的非正常停气，都将直接影响下游的供气可靠性，因此需考虑气源的事故调峰。事故（短时间）应通过天然气主干网形成来解决，同时提高管道的应急抢修水平，缩短维修时间，最大程度降低事故造成的损失。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】季节调峰
根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006），采用天然气做气源时，平衡城镇燃气的逐月、逐日用气不均匀性，应由气源方（即供气方）统筹调度解决，同时CNG母站作为气源的接受平台，将更有利于解决城市月、日调峰。本工程设计不考虑由城市解决季节性调峰。
时调峰
时调峰应充分利用现有的储气设施，并通过上游储气设施以及相应的高压天然气管道储气解决，本可研主要对时调峰气量进行计算并提出解决方式。
6.5.1. 调峰量确定
1、确定原则
按照《城镇燃气设计规范》，平衡城镇燃气逐小时的用气不均匀性，城镇燃气输配系统应具有合理的调度供气措施，并符合下列要求：
1）城镇燃气输配系统的调度气总容量，应根据计算月平均日用气总量、气源的可调量大小、供气和用气不均匀情况和运行经验等因素综合确定。
2）确定调度气总容量时，应充分利用气源的可调量（如主气源的可调节供气能力，调峰气源能力和输气干线的调峰能力等措施）。采用天然气做气源时，平衡小时用气不均所需调度气量宜由供气方解决，不足时由城镇燃气输配系统解决。
3）储气方式的选择应因地制宜，经方案比较，择优选取技术经济合理、安全可靠的方案。对来气压力较高的天然气系统宜采用管道储气的方式。
2、时调峰量计算
由于各团场供气规模较小，且天然气主要为居民用气，其它如采暖用气和工业商业用气所占比例很小，所以用气不均匀性主要体现在小时不均匀。在本可研中，调压站、计量等工艺设备和中压管网是根据最大日高峰小时用气量来设计的，可以满足高峰小时用气量要求，不存在时调峰问题。
3、日调峰量计算
结合已建天然气城镇的的供气经验，在考虑现状计算储气系数的基础上，结合远期用户发展的规划，确定各团场的储气系数为25％，即按计算月平均日用气量的25％预测所需调峰储气量，详见下表：
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2020年||
||团场名称|日供气量（Nm3）|所需储气量（Nm3）|日供气量（Nm3）|所需储气量（Nm3）|
||红旗农场|5497|807|7029|1032|
||伽师总场|25718|3776|32814|4818|
||49团|22053|3238|28150|4133|
||48团|24985|3668|31881|4681|
||46团|12859|1888|16424|2411|
||42团|16557|2431|21087|3096|
||托云牧场|3664|538|4664|684|
||叶城二牧场|3664|538|4664|684|
||东风农场|2232|323|2832|415|
|莎车牧场||2157|539|2739|684|
||工建集团|6471|1618|8256|2064|
||43团|10785|2696|13753|3438|

3、事故调峰储气量计算
团场供气主要以民用和车用为主，当上游气源出现故障时，可暂停车用供气，团场事故调峰按居民用气量的2天计算。计算各团场事故调峰量如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2020年||
||||所需储气量（Nm3）||所需储气量|
||团场名称|居民用气量||居民用气量||
||||||（Nm3）|
||红旗农场|507|1014|648|1297|
||伽师总场|2373|4745|3027|6055|
||49团|2035|4069|2597|5194|
||48团|2305|4610|2941|5883|
||46团|1186|2373|1515|3030|
||42团|1528|3055|1945|3891|
||托云牧场|338|676|430|860|
||叶城二牧场|338|676|430|860|
||东风农场|203|406|261|522|
|莎车牧场||339|677|430|860|
||工建集团|1017|2033|1297|2594|
||43团|1694|3388|2161|4321|

6.5.2. 常用的储气形式
目前国内调节燃气输配系统日、时峰的方法主要有高压储气罐储存、高压管道
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】储存、地下储气井储存等几种方式。
（1）高压储气罐储气
高压储气罐又称为定容储罐，其几何容积固定不变，而是靠改变其中燃气的压力储存燃气，是国内外较为普遍和常用的储气方式。
优点：技术比较成熟，已被国内外众多天然气输配工程所证实。
缺点：裸露地面，占地面积大；检测维护费用高(除锈、刷漆及年检)；受自然环境(气温及日晒雨淋)和社会环境(突发事件及人为破坏)的影响；爆炸事故发生时，地面冲击波的辐射范围大、强度破坏力大；在规划选址时，还要受消防间距和风向影响的限制。
（2）地下储气井储气
将储气井、井口控制装置及配套管道连接即可组成小型地下储气库，它是根据配套管道所能承受的压力，利用压缩机将需储存的气体储存在储气井内。
优点：占有土地量少；不受环境污染、不受人为影响；即使发生爆炸，其地层吸收其轰烈冲击和能量，在地面只有轻微感觉，不会造成大的损失和危害；运行稳定，维护量极少等优点。同时储气井储气还可以与加气母站合建，发挥给CNG汽车、槽车加气的功能。
缺点：要利用压缩机将需储存的气体压入储气井，运行成本及能耗比较高。
（3）高压管道储气
利用气体的可压缩性建设高压管道进行存储，同时满足输气和储气的需要。
该方式具有占有土地量少；不受环境污染、不受人为影响；即使发生爆炸，其地层吸收其轰烈冲击和能量，在地面只有轻微感觉，不会造成大的损失和危害；运行稳定，维护量极少等优点。同时几乎没有日常运行费用。
6.5.3. 管输供气团场的储气方式确定
1、高压管道储气量计算如下：
计算公式：
VTP P
V 00 m1 m2
 
T Z Z
 
1 2
其中：Pm1≈P1
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】2 P2 
PP 2min 
m23 1
PP

 
1 2min1
式中：V——管道几何容积（m3）
0
T——天然气平均温度
P
——储气开始时的平均绝对压力（kg/cm2）
m1
Pm2——储气结束时的平均绝对压力（kg/cm2）
Z、Z—对应压力下的气体压缩系数
1 2
管输气团场高压管道储气量计算结果如下：
以伽师总场为例，确定管输团场的储气形式，管输支线长度10公里，管径DN80，压力范围5.9~2.6MPa，可达储气量为0.26万Nm3。
2、储气瓶组储气量计算
伽师总场管道站部分，气瓶组设计容积为8m3，相当于0.2万Nm3。
3、储气方式的确定
两项储气设施之和完全可满足伽师总场近期日调峰储气量。远期可建设 LNG事故调峰设施，在正常工况下，LNG也可作为日调峰的补充气源。
6.5.4. CNG供气团场储气方式的确定
以 CNG供气团场中用气量最大的 48团为例，48团日调峰气量为 0.36万 Nm3管道站部分，气瓶组设计容积为8m3，相当于
0.2万Nm3，近期在管道站储气瓶组的基础上，增加8m3气瓶组，作为近期调峰储气设备。在需要调峰阶段，槽车可作为储气设施，因此近期CNG团场均以储气瓶组作为日调峰设施。远期可建设 LNG事故调峰设施，在正常工况下，LNG也可作为日调峰的补充气源。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 7. 门站、加气站合建站
7.1.站址选择
根据前文所述的站址选择原则，环塔线经过并预留分输阀室的团场建设门站加气合建站，站址初步选在环塔线分输站旁边，建设天然气门站加气站合建站，同时具备门站及CNG加气功能。（详见总平面布置图）。
各团场站址选择
||||
|-|-|-|
|序号|团场名称|站址|
|1|红旗农场|各团分输阀室旁|
|2|伽师总场||
|3|46团||
|4|42团||
|5|东风农场||

7.2.总图设计
总图设计以典型门站加气合建站为例，布置总平面布置图，总占地面积约为 6000平方米，按照功能分为工艺区、办公区及生产辅助区，工艺区分为调压计量区、加气工艺区，生产辅助区主要为办公用房及生产辅助用房。
综合站内道路宽4米，沿工艺区进行环形布置，道路转弯半径为6米。
7.3.总图指标
总用地面积：6000.0 m2
建筑物面积：285.0 m2
构筑物面积：560 .0m2
绿化面积：296.0m2
绿化率：4.9%
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 7.4.工艺流程
各团场门站加气合建站工艺流程相同，本可研只论述单站工艺流程。
7.4.1. 工艺简介
自上游长输管道送入本站的天然气（2.5MPa），一路在站内经过滤、调压、计量、加臭后进入城市中压管道。另一路进入缓冲罐、压缩机、干燥器为CNG汽车进行加气。
具体工艺流程图详见本可研后附图。
7.4.2. 工艺设计
综合站调压工艺使用撬装设备，即方便安装，又方便维护管理。
综合站设一台调压撬，调压撬一用一备。进口单元主要设置绝缘法兰、进站总控制阀门、压力温度等检测仪表等，检测仪表包括现场一次仪表，还包括二次仪表，以便各检测参数上传，考虑到管道的超压保护，进口段设置进口放空阀。
过滤计量调压单元采用量两路设置，运行时一开一备，过滤器带差压表，差压信号可就地显示，并可上传至控制室。流量计带温度、压力修正装置，流量计流量信号可上传至站内仪表控制室，过滤器差压信号及流量计流量可通过SCADA系统上传至调度控制中心。流量计后设置稳压器，内置切断阀，调压器前后分别设置压力指示仪表。
出口单元设置出口放空阀、绝缘接头、温度、压力现场指示仪表及二次仪表，可将出口压力、温度信号上传至仪表控制室及调度控制中心。
出口单元上设自动加臭机，可根据管道燃气流量自动控制加臭剂使用量。
CNG压缩机进口工作压力为1.6~2.5MPa，出口压力25MPa。储气井设计压力27.5Mpa，工作压力25.0MPa。采用国产双枪加气机，最大允许工作压力为34.5MPa，额定流量为0.25m3/min，具有温度压力补偿功能、双枪、三条输入管线，采用质量流量计。
7.4.3. 工艺参数
本工程综合站进气压力参考上游管线设计参数确定，参数设计如下：
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
|||||
|-|-|-|-|
|序号|团场名称|门站设计流量（Nm3/h）|CNG 加气站设计流量（Nm3/h）|
|1|红旗农场|500|1000|
|2|伽师总场|1000/2500|1250|
|3|46团|500/1000|1000|
|4|42团|800/1500|1000|
|5|东风农场|500|1000|

注：表格中xx/xx分别表示近期和远期流量。
7.4.4. 主要设备选型
过滤器
过滤采用五路并联，四用一备的方式。过滤器装差压表，以反映滤芯的污垢堵塞程度。过滤器选择4.0MPa压力级过滤器，过滤精度要求≤5μ，滤芯采用不锈钢纤维滤网，可再生，过滤器设差压上限报警信号远传至站内值班室或调度控制中心。
流量计
目前，国内在天然气计量上主要使用涡轮流量计和智能孔板流量计，与涡轮流量计相比，孔板流量计存在着量程比小，精度低（尤其在量程30%以下时），压损大等缺点，但其价格要较涡轮流量计便宜。
考虑到工程SCADA系统对天然气流量的监测及远传的要求以及计量精度要求，本设计流量计拟采用涡轮流量计，其具有精确度高、重复性好、量程比大等优点。
根据过滤计量路的设计情况，本设计选用涡轮流量计，并带 EK260型流量修正仪，可将不同压力工况、不同温度下的流量修正成标态流量。
涡轮流量计须适应燃气中杂质微粒粒径≤50μm的要求。
精度要求：流量小于0.2Qmax时为±2％；流量为0.2～1.0Qmax时为±1％。
流量计要求带通信端口，可与SCADA系统进行通讯，将流量信号进行上传。
调压器
调压器为指挥器作用式，调压精度不小于±2.5%。带超高压切断。调压器的调节特性呈线性。调压器带超高压切断及消音装置，可自动监控后级压力不超过上限（也可带下限保护），在紧急情况下，可在现场手动切断。
高中压调压器进口压力2.5MPa，出口压力0.4MPa。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】自动加臭机
为了保证安全，及时察觉燃气泄漏，须在燃气中加入臭剂，使天然气具有明显可以察觉的臭味。
燃气加臭选用自动加臭机，臭剂选用四氰噻吩，加臭量控制在16-20mg/NM3，加臭机带自动控制装置，可根据管道中燃气流量随时控制臭剂量。
压缩机
采用国产活塞式压缩机，进口工作压力为1.6~2.5MPa，出口压力25MPa。
储气井
储气井设计压力27.5Mpa，工作压力25.0MPa，每口井水容积为2m3，共
3口井，分为高压和中压两组，低压由气瓶车直接充气。
优先顺序控制盘
优先顺序控制盘由复杂的管路、压力开关、电磁阀、切断阀等组成，采用进口或国产设备，最高允许工作压力为24.5MPa，可以采用 PLC遥控。
加气机
采用国产双枪加气机，最大允许工作压力为34.5MPa，额定流量为0.25m3/min，具有温度压力补偿功能、双枪、三条输入管线，采用质量流量计。
控制系统
控制系统的主要设备是中央控制台，应具有以下功能：
对各级压力进行监测控制，保证系统压力的稳定性。
对各级换热器水路进行监测控制，避免锅炉或循环水路出现故障时对供气系统的安全性造成危害。
对出口气体温度进行监测控制，保证出口气体温度在合理范围内。
双路连锁控制，正常使用气路和备用气路可自动切换，保证不间断供气。
关键部位可自动控制，亦可手动控制。
高压管材
压缩机出口至储气井及卸气柱输送高压气的高压工艺管线管材选用符合《高压锅炉用无缝钢管》GB5310-1995标准的不锈钢（1Cr18Ni9）无缝钢管。
阀门
关键部位和经常操作的阀门采用密封性好、操作灵活、质量可靠的直通球阀，
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】放空阀采用使用寿命长，噪声小、耐冲刷的节流截止放空阀，排污选用密封性能好，耐冲刷，操作方便的阀套式排污阀。低压阀件选用优质国产阀门；压缩机出口至储气井及充气柱段工艺管道、设备用阀采用进口高压不锈钢球阀。
高压管件
加气站压缩机系统内部（压缩机与冷却装置）安装系统管道由压缩机供应商自行确定；压缩机系统出口至顺序控制盘的高压输气管道为D22X3不锈钢（1Cr18Ni9）无缝钢管，全部采用焊接或管接头；连接管件及充气装置安装用卡套选用进口双卡套管件。
仪表设备
现场压力表：选用SGYF-B系列带阀型压力表（带压力变送接口）。
压力变送器：选用SGYF-B系列防爆型气体压力变送器。
水含量分析仪：选用HZ3321A系列水含量分析仪。
7.5.建构筑物
建筑设计根据生产、管理及建筑功能等使用要求，严格遵守国家现行各有关设计规范，满足建筑防火、消防、交通及建筑规范要求，做到安全、舒适、经济、美观。生产建筑均为单层，采用框架结构，建筑防火等级为二级。
各建筑物立面设计应统一协调，简洁大方。为避免建筑造型的单调，在各建筑物相关部位适当变化，达到重点突出，有一定虚实对比，利用入口、门窗及屋顶的处理，局部适当安排，丰富建筑立面效果。
结构设计贯彻执行国家的技术经济政策，尽量做到技术先进，安全使用，经济合理，确保质量。坚持因地制宜，就地取材的原则。根据地质勘查资料及建筑体形综合考虑结构方案。
建筑面积284.7平方米，站房主要包括办公室、财务室、站长室、营业厅、库房、工具间、值班室及仪表间。附属用房主要有卫生间、洗浴室及壁挂炉。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 7.6.公用工程及消防
7.6.1. 给排水
站内用水主要为消防用水及值班人员生活用水，给排水由市政给排水管网就近接入。
7.6.2. 供电
站内用电主要为站内仪表及值班人员生活用电，由城市电网就近接入。
7.6.3. 仪表自控
站内设置就地显示仪表，同时由计算机控制系统进行现场检测参数和控制信号的集中监控，关键参数上传调度控制中心。
7.6.4. 通讯
设置外线电话1部以方便同外界的联系。
7.6.5. 消防
门站属于火灾危险场所，是重点消防保护单位，设计须遵守以防为主，防消结合的方针。
门站消防考虑选用小型干粉灭火器 12台，手推式干粉灭火器 2台，并配一定数量的消防桶、铁锨及小型沙坑等。
消防用给排水由分输站给水系统解决。
7.6.6. 防雷、防静电
站内设避雷塔一座，为了防止感应雷和静电危害，燃气管道和设备必须作静电接地，防静电接地与防雷接地相接，其接地电阻不大于10欧姆。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 7.7.主要设备材料表
7.7.1. 红旗农场门站主要设备
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|调压橇|500Nm3/h|台|1|
|干燥器|1000Nm3/h|台|1|
|双枪加气机||台|2|
|压缩机|1000Nm3/h|台|1|
|顺序控制盘||台|1|
|缓冲罐|1m3|台|1|
|变配电设备||套|1|
|储气瓶|2m3|口|3|
|壁挂炉|30kw|台|1|

7.7.2. 伽师农场门站主要设备
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|调压橇|1000Nm3/h|台|1|
|干燥器|1500Nm3/h|台|1|
|双枪加气机||台|3|
|压缩机|1250Nm3/h|台|1|
|顺序控制盘||台|1|
|缓冲罐|1m3|台|1|
|变配电设备||套|1|
|储气瓶|2m3|口|3|
|壁挂炉|30kw|台|1|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 7.7.3. 46团门站主要设备
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|调压橇|500Nm3/h|台|1|
|干燥器|1000Nm3/h|台|1|
|双枪加气机||台|2|
|压缩机|1000Nm3/h|台|1|
|顺序控制盘||台|1|
|缓冲罐|1m3|台|1|
|变配电设备||套|1|
|储气瓶|2m3|口|3|
|壁挂炉|30kw|台|1|

7.7.4. 42团门站主要设备
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|调压橇|800Nm3/h|台|1|
|干燥器|1000Nm3/h|台|1|
|双枪加气机||台|3|
|压缩机|1000Nm3/h|台|1|
|顺序控制盘||台|1|
|缓冲罐|1m3|台|1|
|变配电设备||套|1|
|储气瓶|2m3|口|3|
|壁挂炉|30kw|台|1|

7.7.5. 东风农场门站主要设备
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|调压橇|500Nm3/h|台|1|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|干燥器|1000Nm3/h|台|1|
|双枪加气机||台|3|
|压缩机|1000Nm3/h|台|1|
|顺序控制盘||台|1|
|缓冲罐|1m3|台|1|
|变配电设备||套|1|
|储气瓶|2m3|口|3|
|壁挂炉|30kw|台|1|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 8. CNG减压加气站合建站
8.1.站址选择
根据前文所述的站址选择原则，除留有分输阀室的团场外，其他团场设置 CNG减压加气合建站。各团场站址选择
||||
|-|-|-|
|序号|团场名称|站址|
|1|49团|幸福路北侧|
|2|48团|319国道东侧|
|3|托云牧场|牧场东侧空地|
|4|叶城二牧场|昆仑路东侧|
|5|莎车牧场|待定|
|6|工建集团|待定|
|7|43团|待定|

8.2.总图设计
总图设计以典型门站 CNG减压合建站为例，布置总平面布置图，总占地面积约为 5000平方米，按照功能分为工艺区、办公区及生产辅助区，工艺区分为调压计量区、加气工艺区，生产辅助区主要为办公用房及生产辅助用房。
综合站内道路宽4米，沿工艺区进行环形布置，道路转弯半径为6米。
8.3.总图指标
总用地面积：5000.0 m2
建筑物面积：245.8m2
加气棚面积：200 m2
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】工艺场地面积：568.7 m2
道路场地面积：2768.1m2
绿化面积：717.4m2
绿化率：15.9%
8.4.工艺流程
各团场减压加气合建站工艺流程相同，本可研只论述单站工艺流程。
8.4.1. 工艺简介
槽车自母站运来CNG，至减压站。一路在站内经过滤、调压、计量后进入市中压管道。另一路进入压缩机或储气瓶组，由压缩机或储气瓶组为CNG汽车进行加气。
具体工艺流程图详见本可研后附图。
8.4.2. 工艺设计
一、调压计量设备设计
综合站调压工艺使用撬装设备，即方便安装，又方便维护管理。
综合站设一台调压撬，调压撬一用一备。进口单元主要设置绝缘法兰、进站总控制阀门、压力温度等检测仪表等，检测仪表包括现场一次仪表，还包括二次仪表，以便各检测参数上传，考虑到管道的超压保护，进口段设置进口放空阀。
过滤计量调压单元采用量两路设置，运行时一开一备，过滤器带差压表，差压信号可就地显示，并可上传至控制室。流量计带温度、压力修正装置，流量计流量信号可上传至站内仪表控制室，过滤器差压信号及流量计流量可通过SCADA系统上传至调度控制中心。流量计后设置稳压器，内置切断阀，调压器前后分别设置压力指示仪表。
出口单元设置出口放空阀、绝缘接头、温度、压力现场指示仪表及二次仪表，可将出口压力、温度信号上传至仪表控制室及调度控制中心。
出口单元上设自动加臭机，可根据管道燃气流量自动控制加臭剂使用量。
二、CNG加气部分工艺设计
CNG压缩机进口工作压力为3～20MPa，出口压力25MPa。储气井设计压力
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】27.5Mpa，工作压力25.0MPa。采用国产双枪加气机，最大允许工作压力为34.5MPa，额定流量为0.25m3/min，具有温度压力补偿功能、双枪、三条输入管线，采用质量流量计。
8.4.3. 工艺参数
本工程综合站进气压力参考上游管线设计参数确定，参数设计如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|团场名称|门站设计流量（Nm3/h）|CNG 加气站设计流量（Nm3/h）|
|1|49团|1000|1250|
|2|48团|1000|1250|
|3|托云牧场|500|1000|
|4|叶城二牧场|500|1000|
|5|莎车牧场|500|1000|
|6|工建集团|500|1000|
|7|43团|500|1000|

8.4.4. 主要设备选型
调压器
调压器为指挥器作用式，调压精度不小于±2.5%。带超高压切断。调压器的调节特性呈线性。调压器带超高压切断及消音装置，可自动监控后级压力不超过上限（也可带下限保护），在紧急情况下，可在现场手动切断。
调压器进口压力20.0MPa，出口压力0.4MPa。
自动加臭机
为了保证安全，及时察觉燃气泄漏，须在燃气中加入臭剂，使天然气具有明显可以察觉的臭味。
燃气加臭选用自动加臭机，臭剂选用四氰噻吩，加臭量控制在16-20mg/Nm3，加臭机带自动控制装置，可根据管道中燃气流量随时控制臭剂量。
卸车系统
卸车系统包括高压胶管、快装接头、高压阀门等，应能满足安全运行要求，方
便操作。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】压缩机
采用国产液压式子站压缩机，进口工作压力为3~20MPa，出口压力25MPa。
储气井
储气井设计压力27.5Mpa，工作压力25.0MPa，每口井水容积为2m3，共
3口井，分为高压和中压两组，低压由气瓶车直接充气。
优先顺序控制盘
优先顺序控制盘由复杂的管路、压力开关、电磁阀、切断阀等组成，采用进口或国产设备，最高允许工作压力为24.5MPa，可以采用 PLC遥控。
加气机
采用国产双枪加气机，最大允许工作压力为34.5MPa，额定流量为0.25m3/min，具有温度压力补偿功能、双枪、三条输入管线，采用质量流量计。
控制系统
控制系统的主要设备是中央控制台，应具有以下功能：
对各级压力进行监测控制，保证系统压力的稳定性。
对各级换热器水路进行监测控制，避免锅炉或循环水路出现故障时对供气系统的安全性造成危害。
对出口气体温度进行监测控制，保证出口气体温度在合理范围内。
双路连锁控制，正常使用气路和备用气路可自动切换，保证不间断供气。
关键部位可自动控制，亦可手动控制。
高压管材
压缩机出口至储气井及卸气柱输送高压气的高压工艺管线管材选用符合《高压锅炉用无缝钢管》GB5310-1995标准的不锈钢（1Cr18Ni9）无缝钢管。
阀门
关键部位和经常操作的阀门采用密封性好、操作灵活、质量可靠的直通球阀，放空阀采用使用寿命长，噪声小、耐冲刷的节流截止放空阀，排污选用密封性能好，耐冲刷，操作方便的阀套式排污阀。低压阀件选用优质国产阀门；压缩机出口至储气井及充气柱段工艺管道、设备用阀采用进口高压不锈钢球阀。
高压管件
加气站压缩机系统内部（压缩机与冷却装置）安装系统管道由压缩机供应商自
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】行确定；压缩机系统出口至顺序控制盘的高压输气管道为D22X3不锈钢（1Cr18Ni9）无缝钢管，全部采用焊接或管接头；连接管件及充气装置安装用卡套选用进口双卡套管件。
仪表设备
现场压力表：选用SGYF-B系列带阀型压力表（带压力变送接口）。
压力变送器：选用SGYF-B系列防爆型气体压力变送器。
水含量分析仪：选用HZ3321A系列水含量分析仪。
8.5.建构筑物
建筑面积245.8平方米，主要为营业室、财务室、站房、控制室、餐厅、卫生间、库房、维修间。
8.6.公用工程及消防
8.6.1. 给排水
站内用水主要为消防用水及值班人员生活用水，给排水由市政给排水管网就近接入。
8.6.2. 供电
站内用电主要为站内仪表及值班人员生活用电，由城市电网就近接入。
8.6.3. 仪表自控
站内设置就地显示仪表，同时由计算机控制系统进行现场检测参数和控制信号的集中监控，关键参数上传调度控制中心。
8.6.4. 通讯
设置外线电话1部以方便同外界的联系。
8.6.5. 消防
合建站属于火灾危险场所，是重点消防保护单位，设计须遵守以防为主，防
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】消结合的方针。
合建站消防考虑选用小型干粉灭火器 12台，手推式干粉灭火器 2台，并配一定数量的消防桶、铁锨及小型沙坑等。
消防用给排水由分输站给水系统解决。
8.6.6. 防雷、防静电
站内设避雷塔一座，为了防止感应雷和静电危害，燃气管道和设备必须作静电接地，防静电接地与防雷接地相接，其接地电阻不大于10欧姆。
8.7.主要设备材料表
8.7.1. 49团减压站主要设备
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|调压橇|1000Nm3/h|台|1|
|双枪加气机||台|2|
|压缩机|1200Nm3/h|台|1|
|顺序控制盘||台|1|
|变配电设备||套|1|
|储气瓶|2m3|口|3|
|壁挂炉|30kw|台|1|

8.7.2. 48团减压站主要设备
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|调压橇|1000Nm3/h|台|1|
|双枪加气机||台|2|
|压缩机|1200Nm3/h|台|1|
|顺序控制盘||台|1|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|变配电设备||套|1|
|储气瓶|2m3|口|3|
|壁挂炉|30kw|台|1|

8.7.3. 托运牧场减压站主要设备
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|调压橇|500Nm3/h|台|1|
|双枪加气机||台|2|
|压缩机|1000Nm3/h|台|1|
|顺序控制盘||台|1|
|变配电设备||套|1|
|储气瓶|2m3|口|3|
|壁挂炉|30kw|台|1|

8.7.4. 叶城二牧场减压站主要设备
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|调压橇|500Nm3/h|台|1|
|双枪加气机||台|2|
|压缩机|1000Nm3/h|台|1|
|顺序控制盘||台|1|
|变配电设备||套|1|
|储气瓶|2m3|口|3|
|壁挂炉|30kw|台|1|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 8.7.5. 莎车牧场减压站主要设备
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|调压橇|500Nm3/h|台|1|
|双枪加气机||台|2|
|压缩机|1000Nm3/h|台|1|
|顺序控制盘||台|1|
|变配电设备||套|1|
|储气瓶|2m3|口|3|
|壁挂炉|30kw|台|1|

8.7.6. 工建集团减压站主要设备
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|调压橇|500Nm3/h|台|1|
|双枪加气机||台|2|
|压缩机|1000Nm3/h|台|1|
|顺序控制盘||台|1|
|变配电设备||套|1|
|储气瓶|2m3|口|3|
|壁挂炉|30kw|台|1|

8.7.7. 43团减压站主要设备
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|调压橇|1000Nm3/h|台|1|
|双枪加气机||台|2|
|压缩机|1000Nm3/h|台|1|
|顺序控制盘||台|1|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
|||||
|-|-|-|-|
|名称|规格型号|单位|数量|
|变配电设备||套|1|
|储气瓶|2m3|口|3|
|壁挂炉|30kw|台|1|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 9. 高压管网布置
9.1.高压管线设计原则
高压燃气管道的敷设应严格按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)规定的安全间距要求，和当地整体规划的要求。
9.1.1. 管道路由选线原则
遵守国家或地方政府关于基本建设的方针、法规和区域规划的要求；
充分考虑管道沿线近、远期建设等各类设施与管线走向的关系；
线路力求顺直，缩短长度，以节省工程投资；
尽量避开不良工程地质地段，并避免穿过城市人口密集居住区；
高压管道与其它间构筑物之间的距离应满足现行的《城镇燃气设计规范》和《输气管道工程设计规范》的要求。
采取有效的抗震措施，确保管线安全运行。
9.1.2. 管道布置与安全间距
1、管道布置
高压燃气管道的布置应符合下列要求：高压燃气管道不宜进入四级地区；当受条件限制需要进入或通过四级地区时，应遵守下列规定：
1）高压 A地下燃气管道与建筑物外墙面之间的水平净距不应小于30m（当管壁厚度δ≥9.5mm或对燃气管道采取有效的保护措施时，不应小于15m）；
2）高压B地下燃气管道与建筑物外墙面之间的水平净距不应小于16m（当管壁厚度δ≥9.5mm或对燃气管道采取有效的保护措施时，不应小于10m）；
3）管道分段阀门应采用遥控或自动控制。
4）高压燃气管道不应通过军事设施、易燃易爆仓库、国家重点文物保护单位
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】的安全保护区、飞机场、火车站、海（河）、港码头。当受条件限制管道必须在本款所列区域通过时，必须采用安全防护措施。
5）高压燃气管道宜采有埋地方式敷设。当个别地段需要采用架空敷设时，必须采取安全防护措施。
2、安全间距
一级或二级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平净距不应小于下表的规定。
一级或二级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平净距（m）
|||||
|-|-|-|-|
|燃气管道公称直径 DN(mm)|地下燃气管道压力（ MPa ）|||
||1.6|2.50|4.00|
|900＜DN≤1050750＜DN≤900600＜DN≤750450＜DN≤600300＜DN≤450150＜DN≤300DN≤300|53403124191411|60473728231813|70574535282215|

注： 1如果燃气管道强度设计系数不大于0.4时，一级或二级地区地下燃气管道与建筑之间的水平净距可按表确定； 2水平净距是指管道外壁到建筑物出地面处外墙面的距离。建筑物是指平常有人的建筑物。
三级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平净距不应小于下表的规定。
三级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平净距（m）
|||||
|-|-|-|-|
|燃气管道公称直径和壁厚δ (mm)|地下燃气管道压力（ MPa ）|||
||1.61|2.50|4.00|
|A 、所有管径δ ＜9.5B 、所有管径 9.5≤δ ＜11.9C 、所有管径δ ≥11.9|13.56.53.0|15.07.53.0|17.09.03.0|

注:1如果对燃气管道采取行之有效的保护措施,δ＜9.5mm的燃气管道也可采用表中B行的水平净距；2、水
平净距是指管道外壁到建筑物出地面处外墙面的距离。建筑物是指平常有人的建筑物；3、燃气管道压力表中
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】数不相同时，可采用直线方程内插法确定水平距离。
高压地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距，不应小于下表的规定。
地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距（m）
||||
|-|-|-|
|项目||净距（米）|
|建筑物|基础|-|
||外墙面（出地面处）|13.5|
|给水管||1.5|
|污水、雨水排水管||2.0|
|电力电缆（含电车电缆）|直埋|1.5|
||在导管内|1.5|
|通信电缆|直埋|1.5|
||在导管内|1.5|
|其他燃气管道|DN≤300mm|0.4|
||DN＞300mm|0.5|
|热力管|直埋|2.0|
||在管沟内（至外壁）|4.0|
|电杆（塔）的基础|≤35kV|1.0|
||＞35kV|5.0|
|通讯照明电杆（至电杆中心）||1.0|
|铁路路堤坡脚||5.0|
|有轨电车钢轨||2.0|
|街树（至树中心）||1.2|

地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距（m）
||||
|-|-|-|
|项目||地下燃气管道（当有套管时，以套管计）|
|给水管、排水管或其它燃气管道||0.15|
|热力管的管沟底（或顶）||0.15|
|电缆|直埋|0.50|
||在导管内|0.15|
|铁路轨底||1.20|
|有轨电车(轨底)||1.00|

注：当达不到本条净距要求时，采取行之有效的防护措施后，净距可适当缩小。但高压A和高压B地下燃
气管道与铁路路堤坡脚的水平净距分别不应小于8m和6m；与有轨电车钢轨的水平净距分别不应小于4m和3m。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 9.2.高压管道水力计算
本高压管道兼具输气、储气功能，管道管径的确定根据管道的长度、储气量及输气量、管道起终点压力等因素确定。
高压管道输气量计算公式如下：
0.51
 P2 P2
q11522Ed2.53

1 2

v ZTL0.961
 
式中：q——气体（P=0.101325MPa，T=293K）流量（m3/d）
v 0
d——输气管道管内径（cm）
d——输气管道管内径（cm）
P——输气管道计算管段起点压力（绝）（MPa）
1
P——输气管道计算管段终点压力（绝）（MPa）
2
Z——气体的压缩系数
T——气体的平均温度（K）
L——输气管道计算管段的长度（Km）
Δ——气体的相对密度
E——输气管道的效率系数（当管道工程直径为 DN300-DN800时，E为0.8-0.9）
高压管道储气量计算公式如下：
VTP P
V 00 m1 m2
 
T Z Z
 
1 2
其中：P≈P
m1 1
2 P2 
PP 2min 
m23 1
P P

 
1 2min
式中：V——管道几何容积（m3）
0
T——天然气平均温度
P——储气开始时的平均绝对压力（公斤/cm2）
m1
P——储气结束时的平均绝对压力（公斤/cm2）
m2
Z、Z—对应压力下的气体压缩系数
1 2
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 9.3.管道壁厚计算
管道直管段壁厚按以下公式进行计算。
PD

2F
S
式中：δ----钢管计算壁厚（mm）；
P----设计工作压力（MPa）；
D-----钢管外径（mm）；
бs----管材最低屈服极限（MPa）；
F-------强度设计系数；
φ----焊缝系数；
9.4.管道材质
用于高压管道的管材应具有较好的强度，良好的焊接性能，其屈强比和冲击韧性指标应满足相关规范的要求，以保证高压管道输气的安全性。
目前国内在高压输气管道上使用的管道钢级主要有L290、L360、L415（相当于 API5LX42、X52及X60）三种，以上三种钢级钢管国内均可生产，且技术成熟、可靠。根据价格及性能各方面因素，本工程推荐采用L360钢级的钢管。
目前用于天然气管道的钢管主要有无缝钢管和螺旋焊缝钢管两种。从发展趋势上看，随着焊接、轧钢、自动控制、无损检验技术的发展以及经济角度的考虑，输气管道越来越多的无缝钢管被焊缝钢管取代。
焊缝钢管主要有以 UOE管为代表的直缝埋弧焊钢管和螺旋缝埋弧焊钢管两大类型。直缝埋弧焊钢管与螺旋缝埋弧焊钢管相比具有焊缝短、成型精度高、残余应力小、错边量小等特点，在欧美等国家被广泛采用。近几年来，为填补国内大中口径直缝埋弧焊钢管生产的空白，以适应国内油气田大规模开发建设的需要，国内管厂都对生产设备进行了大规模的改造和新建。国内直缝焊钢管生产线已投入了生产，并已在国内管道建设工程中应用。
螺旋缝埋弧焊钢管焊缝与轴线有一成型角，焊缝受力情况好。我国已有几十年生产螺旋缝埋弧焊钢管的历史。通过技术上的不断探索和设备上的不断改造，
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】我国的螺旋缝埋弧焊钢管的加工质量达到了世界先进水平。近年来，我国宝鸡、资阳、沙市等制管厂的螺旋缝埋弧焊钢管生产质量水平已大上台阶，制管工艺成熟。产品质量可靠，已普遍地使用在净化天然气长输管道上，特别是 DN300以上的螺旋缝埋弧焊钢管更为常用。目前国内轧制的管线钢板卷可满足生产高质量螺旋缝埋弧焊钢管的需要。
在选择管材是，充分考虑进口和国产的直缝埋弧焊钢管的价格明显高于国产螺旋缝埋弧焊钢管的价格，国内管厂的生产能力、制管质量，以及经济效益等因素，本着在保证管道安全运行的基础上节约工程投资的原则，本工程高压管道推荐选用螺旋缝埋弧焊钢管。小管径高压管道仍采用无缝钢管。
9.5.强度校核计算公式
对埋地管道按最大剪应力破坏理论进行强度校核，按下式计算：
σ=σ-σ≤0.9σ
e h L s
σ= E.α. (t -t )+μ.σ
L 1 2 h
σ= (P . d) / (2.δ )
h n
式中：
σ—当量应力 MPa
e
σ—内压、温度、弯曲产生的轴向应力 MPa
a
σ—由内压产生的管道环向应力MPa；
h
E—钢材弹性模量取2.05x105 MPa
α—钢材的线膨胀系数宜取1.2³10-5 m/m .ºC ;
t—管道下沟回填时温度-5ºC；
1
t—管道工作温度ºC；
2
μ—泊桑比取0.3；
P—管道的设计内压力 MPa；
d—管道的内直径m；
δ—管道的壁厚 m；
D—管道的外直径 m；
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 9.6.校核计算公式
根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2003）的规定，输气管道径向稳定性校核应符合以下条件：
△X≤0.03D
△X=(ZKWD3)/(8EI+0.061E D3)
1 s
I=δ3/12
W=W+W
1 2
W=ρ gh
1 t
W=0.478KP/h
2 2
式中：
△X—钢管水平方向最大变形量m；
D—钢管外径m，取0.610m(0.4064m)；
Z—钢管变形滞后系数，取1.5；
K—基床系数，敷设类型为3型取0.103；
1
W—单位管长竖向总载荷N/m；
E—钢材弹性模量，取2.05³1011N/m2；
I—单位管长截面惯性矩m4/m；
E—土弹性模量，取2.8³106N/m2；
s
δ—钢管壁厚m，
W—单位管长上竖向永久土载荷N/m；
1
W—地面可变载荷传递到管道上的载荷N/m；
2
ρ—土容重，取1.7³103kg/m3；
t
h—管顶敷土厚度，取1.5m；
K—车轮冲击系数，取1.5；
2
P—车单轮集中载荷N，一般地段按汽车-10级总重1.5³105 N取 5³104N；无套管穿越道路地段按汽车-15级总重2³105N取10³104N。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 9.7.管道防腐
9.7.1. 外防腐层
腐蚀破坏是钢质管道破坏的主要因素之一，解决腐蚀问题主要靠完善的防腐系统，因此防腐系统是任何管道建设上都必不可少的组成部分，尤其是对输油（气）管道，因其重要性、事故危害性等因素，决定了管道防腐系统应安全可靠。
防腐系统包括外防腐涂层、内防腐涂层以及阴极保护三方面。本工程没有对管道内壁的其它处理要求，因此不设管道内涂层。来自外界环境的腐蚀对管道影响最大，因此外防腐涂层最为关键；阴极保护系统是同外防腐层配合，通过阳极金属的补偿达到抑制腐蚀的功能。
直管管道外防腐涂层的选用应满足下列要求：
应具有良好的绝缘性。
良好的稳定性。
良好的抗阴极玻璃强度。
足够的机械强度。
与管道有良好的粘结性。
良好的抗植物根茎穿透性。
连续的机械化生产能力。
易于补口。
外观比较平滑。
对某一种涂层性能侧重点的要求决定于管道的地理环境、地质条件以及施工期间的外力作用等因素，在满足上述条件的基础上，应保证经济合理。
国内长输管道上目前常用的防腐涂层主要有聚乙烯二层（二层PE）、聚乙烯三层（三层PE）、聚乙烯粘胶带、石油沥青等以及环氧粉末（FBE）等，其中前四种属厚型防腐层，环氧粉末属薄型防腐涂层。
9.7.2. 防腐涂层比较
1）二层PE
密封性好，耐老化，机械强度高，长效，较易补口，抗酸碱性好。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】黄夹克底胶粘结力低，常温下只有2kg/cm2。
阴极屏蔽，使阴极保护失效。
黄夹克应力开裂现象较严重。

价格在60-70元/m2。
2）三层PE
密封性好，耐老化，机械强度高。
粘结力好，绝缘性能好。
抗阴极剥离性能、抗水汽渗透性、耐化学介质腐蚀性和抗机械损伤性能优越，是当今国际先进的防腐技术之一。
补口质量不易控制。

价格在80-88元//m2。
3）聚乙烯防腐胶带
使用寿命长，粘结力大，易于施工与补口，形成多层结构，可长距离机械化施工，施工条件要求低。
胶带型号过多，质量参差不齐，工程造价不易控制。
施工操作过程对防腐层质量影响过大，因而工程质量不稳定。
过多的缠绕接口给腐蚀介质进入防腐层内部侵蚀钢管外壁提供了更多的可能性。

价格在60-70元/m2。
4）石油沥青玻璃布防腐层
应用历史长，材料来源广，工艺成熟、施工适应性强，设备投资小，操作简便，易于补口。
对环境造成较大的污染。
遇冷则变硬变脆，遇热则易流淌易老化，使沥青的使用寿命降低。
抗细菌腐蚀性差，耐芦苇等根茎穿透性差。
涂层外保护层聚氯乙烯工业膜与沥青的粘接性能差，机械强度低，耐老化性差，易破损，导致耐水性及降低，破坏了沥青涂层的完整性，降低了防腐性能及使用寿命。
涂层电阻率衰减快，阴极保护距离缩减快，需不断在中间加站。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
价格在55-65元/m2。
5）环氧粉末涂层
高的附着力。
适用温度范围宽。
优良的耐阴极剥离性能。
稳定的电绝缘性。
磨擦系数低。
耐气候老化。
抗冲击差。

价格在55-65元/m2。
近年来由于无溶剂环氧涂料的飞速发展，使得环氧粉末的补口问题得到了有效的解决。这种新型的液体环氧涂料一次成膜厚（可达300μm以上），无溶剂挥发现象，针孔率极低，与环氧粉末涂料结合较好，而且固化速度非常快。
9.7.3. 防腐涂层确定
综合分析以上各防腐层的性能优缺点及国内大型工程的应用情况，国内大型工程采用的防腐涂层多为3PE，虽然溶结环氧粉末涂层的防腐性能优良，价格也相对较低，但由于粉末涂层生产过程中质量控制的条件较为苛刻，国内仅少数厂家能够达到质量要求，而能够生产出合格的三层PE厂家却有许多家（乌市就有2家）。从本工程实际需要及管道建设的发展趋势出发，为确保本工程管道外防腐层具有质量可靠、经济、长效的特性，因此选用三层PE作本次新建管道外壁的防腐层，防腐层厚度≥3.2mm。除锈等级不低于 Sa2.5级。
2、弯头及弯管补口
由于新疆境内目前无弯头及弯管的 FBE和三 PE生产线（国内仅有一条 FBE弯头弯管作业线，而且目前还处于试验阶段），因此选用无溶剂环氧涂料和热收缩带作为弯头及弯管补口用材料，厚度不得低于管本体防腐层厚度，除锈等级不低于 Sa2.5级。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 9.8.管道附件
执行标准：GB/T12459-2005钢制管件
阀井
为便于高压管道的检修、维护，并保证事故状态下迅速切断，保证高压管道的安全运行，必须在高压管道的适当位置设置切断阀室以便于控制。
标志桩、里程桩及转角桩
为便于维护管理，需要标示燃气管道的走向、里程以及转角位置，在管道上方地面上设置标志桩、里程桩及转角桩。
管道穿越三级以上的公路两侧、穿越铁路两侧、穿越宽 20m以上河流、沟渠两侧以及阀门上下游各设标志桩一个；对于穿越不够三级的道路单侧、穿越宽度不足 20m的沟渠、河流单侧各设标志桩一个；固定墩处、管道与其它地下构筑物交叉处各设标志桩一个。
每公里设置一个里程桩，与阴极保护测试桩结合设置；
在管道平面转角处设置转角桩。
警示牌
为便于维护管理，在管道上方地面上设置标志牌，每隔百米设警示牌一个，上面注明管道走向、长度、管径、管道埋深以及燃气总公司事故抢险电话。
警示带
为防止高压输气干线的非正常破坏，在高压管道敷设时，在管道上方浮土 0.6米处设置警示带。警示带采用聚乙烯编织带，上面写有警示字样。
9.9.高压管道工程量
接环塔线分输阀室的团场门站均建在分输阀室附近，各团场高压管线均在 1km一下，因此本工程高压管道共约5km，管径为DN80。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 10.中压管线设计原则
10.1.中压管网布置原则
根据团场总体规划，远近期相结合，并适应远期用户发展需要；
根据现状和规划城市道路情况，以环枝结合设计，即节省投资又保证供气可靠性；尽量布置在人行道下或慢车道下，以减少施工和运行管理费用。
管道布置尽量靠近用户，以减少中压支管长度；
尽量避免和减少穿越铁路、干道、大型河流、池塘等，以减少工程量，节约投资。
管道布置根据城市地下管线现状和规划统筹考虑，以保证安全运行。
管道布置时严格执行《城镇天然气设计规范》中的有关规定。
10.2.中压管网安全间距
中压天然气干管采用埋地敷设，少量特殊地段也可采用架空敷设，中压天然气支管可采用架空或埋地方式敷设。与建、构筑物或其它相邻管道之间必须有一定的距离以保证安全，根据《城镇燃气设计规范》，室外架空的燃气管道可沿建筑物外墙或支柱敷设，当采用支架架空敷设时，管底至人行道路面的垂直净距不小于2.2m，管底至车行道路路面的垂直净距不应小于5m，管底至铁路轨顶的垂直净距不应小于6m，对于埋地敷设的中压管道其安全间距详见下表：
埋地中压管道与建、构筑物或相邻管道之间的水平净距（米）
|||
|-|-|
|项目|地下中压燃气管道（0.4MPa）|
|建筑物基础|1.5|
|给水管|0.5|
|污水、雨水排水管|1.2|
|电力电缆（含电车电缆）直埋在导管内|0.5|
||1.0|
|通讯电缆直埋在导管内|0.5|
||1.0|
|其它燃气管道 DN≤300mm|0.4|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
|||
|-|-|
|DN＞300mm|0.5|
|热力管道直埋在管沟内（至外壁）|1.0|
||1.5|
|电杆（塔）的基础 ≤35kV＞35kV|1.0|
||2.0|
|通讯照明电杆（至电杆中心）|1.0|
|铁路路堤坡脚|5.0|
|有轨电车钢轨|2.0|
|街树（至树中心）|0.75|

埋地管道与构筑物或相邻管道之间的垂直净距（米）
|||
|-|-|
|项目|地下燃气管道（有套管时，以套管计）|
|给水管、排水管或其它燃气管道|0.15|
|热力管的管沟底（或顶）|0.15|
|电缆直埋在导管内|0.5|
||0.15|
|铁路轨底|1.20|
|有轨电车轨底|1.00|

《城镇燃气设计规范》确定，地下燃气管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶）应符合下列要求：
（1）埋设在车行道下时，不得小于0.9m；
（2）埋设在非车行道（含人行道）下时，不得小于0.6m；
（3）埋设在庭院（指绿化地及载货汽车不能进入之地）内时，不得小于0.3m；
（4）埋设在水田下时，不得小于0.8m。
为了便于维护和事故时切断气源，下列位置设置阀门：
——铁路、桥梁和河流两端；
——专用线起始点；
——输气管线每隔2-3km。
10.3.中压管道管材选择
目前城市天然气管道常用的管材有钢管、铸铁管、PE管(含钢骨架 PE管)。PE
管具有耐腐蚀，不需要防腐，摩擦阻力小，施工检修方便，比钢管具有价格优势等
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】优点。但是PE管在运行过程中不易追踪检测管网事故工况，针对博乐市具体情况综合考虑，本规划市区推荐管道材料仍选用钢管，采用 20号钢的无缝钢管（Q235），按现行规范做好防腐工作。开发区可结合现状 PE管使用的经验进行布置（不大于DN250），管径大于确定中压燃气管道管径>DN250的建议采用 ERW直缝电阻焊焊接钢管，材质为Q235B；对管径≤DN250的管道,建议采用SDR11系列聚乙烯塑料管（《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1）。
对于穿跨越工程的管道采用厚壁无缝钢管（《输送流体用无缝钢管》GB/T8163），管材为20#，作特加强级防腐。
10.4.管道敷设
高中压管道均采用埋地随地形敷设，管道之间采用焊接方式连接，管道与设备之间采用法兰连接。
管顶覆土满足规范要求，管沟宽度为管道外防腐直径加上宽裕量，管沟坡度在施工图设计时根据土壤情况确定。为保证管理埋设安全，管顶最小覆土厚度除满足《城镇燃气设计规范》要求外，施工设计时根据线路所经区域的地质、地貌不同，确定管顶覆土厚度。
沟底宽度＝管道外防腐直径＋宽裕量。
10.5.穿跨越工程
10.5.1.设计原则
管道穿越铁路、高速公路、和城镇主要干道时应符合下列要求：
1、穿越铁路和高速公路的管道，应加套管；
2、穿越铁路的天然气管道的套管，应符合下列要求：
1）套管埋设的深度：铁路轨底至套管顶不应小于1.20m，并应符合铁路管理部门的要求；
2）套管宜采用钢管或钢筋混凝土管；
3）套管内径比燃气管道外径大 100mm以上；
4）套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封，其一端应
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】装设检漏管；
5）套管端部距路堤坡脚外距离不应小于2.0m。
3、燃气管道穿越城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内；穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电轨道和城镇主要干道的燃气管道的套管或地沟，并应符合下列要求：
1）套管内径应比燃气管道外径大 100mm以上，套管或地沟两端应密封，在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管；
2）套管端部距电车道边轨不应小于2.0m；距道路边缘不应小于1.0m。
4、燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道。
10.5.2.穿跨越方式
穿越河流
穿越河渠尽量在停水时穿越，可采用大开挖方式穿越，施工后河渠等应恢复原状。
铁路穿越
穿越铁路可根据现场地形情况选择做涵洞穿越或顶管穿越，根据地方情况初步确定所有穿越铁路均采用做涵洞穿越。
公路穿越
天然气管道与城镇公路发生多次交叉。在符合管道整体走向的前提下，结合现场实际情况，以及市政、规划等相关部门的意见，根据施工方案的可行性、经济性充分考虑管道的安全、可靠等因素确定具体的穿越位置。对于高等级公路可采用顶管穿越方式，管道采用套管保护，套管及距公路面不小于1.2m。高压管道所需穿越的公路方式见下表所示：
公路穿越方式一览表
||||
|-|-|-|
|公路类别|敷设方式||
|高速公路|顶管或定向钻||
|主要公路||顶管或定向钻|
|次要公路|大开挖||
|支 路|大开挖||

与其它各类管线交叉
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】管道与其它各类管线交叉时，原则上从其下方穿过，相互净距离不小于0.3m。施工时要采取保护措施。
10.6.中压管道工程量
根据中压管网布置原则，对各团团部进行中压管网布置，各团中压管网布置图详见附图，没有规划图纸的团场参考有规划图的同等规模的团部估算中压工程量。
表10.6-1中压管网工程量
|||||
|-|-|-|-|
|序号|区域|管径|近期工程量（km）|
|1|红旗农场|De90~110|7.5|
|2|伽师总场|De110~160|10.5|
|3|49团|De110~160|10.5|
|4|48团|De110~160|6.2|
|5|46团|De90~110|6.2|
|6|42团|De90~160|8.0|
|7|托云牧场|De90~110|5.0|
|8|叶城二牧场|De90~110|5.0|
|9|东风农场|De90~110|5.0|
|10|莎车牧场|De90~110|5.0|
|11|工建集团|De90~110|5.0|
|12|43团|De90~160|6.2|
|13|各团场巷道工程|De63|60|
||合计||140|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 11. SCADA系统
11.1.系统监控范围及对象
为了保证输配管网的安全工作和稳定供气，及时发现输配管网的故障，须配备一套天然气监控及数据采集系统（Supervisory Control And Data AcquisitionSystem，简称 SCADA系统），以对气化站和各监控点的压力、流量、温度等参数进行远程监测。
整个系统由1个监控中心、1个气化储配站站控系统、以及5~10个管网监控点组成。SCADA系统需要对本地监测站（LCM）的现场参数进行监测，同时将这些本地监测站（LCM）的部分现场监测数据送入监控中心。监控中心设置大屏幕管网模拟显示系统一套。
11.2. SCADA系统组成
SCADA系统组成以RTU为核心，由多种通讯方式连接的，以监控中心（MCC）为控制管理级，本地监控站（LCM）为程控级的二级分布式计算机控制系统。
第一级：监控调度计算机网络（MCC）。该网络由设置在燃气公司调度中心的监控调度计算机局域网、模拟显示系统和设置在各区域监控中心内的计算机局域网组成，其中监控调度局域网作为一个子网接入燃气公司管理计算机网络。这一级为 SCADA系统的监控及通讯管理层，通过有线网络与各本地监控站进行数据交换，可完成对管网内的所有RTU传来的信息进行采集、显示、处理，下达监控指令，并将数据处理后保存到网络数据库中。
第二级：即分散在城市管网各处的本地监控站（LCM）。由现场仪表、变送器、数据采集/传输控制设备组成。包括气化储配站和管网监控点。
通讯方式：有线通讯方式。SCADA系统的通信介质有有线和无线两种。根据管网布局，考虑到有线数据通讯投资低、通讯简便快捷的特点，本系统采用有线通讯方式。监控中心对整个管网系统统一管理，内部采用放射状星形拓扑结构，以1：N的主从模式进行工作。以遥测和遥信为主，同时为以后系统的扩展（如遥控和遥调）
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】留有一定余地。
第一级
调度控制中心
公用网络
LNG气化储配站 管网监控点
RTU RTU
11.3.系统功能、技术要求
为实现燃气管网高水平数字信息化的现代化生产管理技术，系统采用一系列的当今最先进、成熟的监测控制技术和产品。
一、功能要求
燃气管网传输采用专用数据采集和控制设备，并具备实时远程数据传输通讯功能。
燃气管网实现总体调度控制。
安全监视，及安全防范措施。
燃气管网、各控制站参数趋势分析。
管网运行参数优化运行。
实时管网数据自动录入实时关系型数据库。
系统具有完善的冗余措施。
各功能模块支持多通讯协议。
友好易用的人机界面，实现对整个燃气管网系统进行显示和统一管理。
灵活的系统控制组态。
系统易于灵活扩展和升级。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】二、主要技术指标
无故障率：主机及远程终端均在95%。
主要元器件及模块的平均无故障时间大于50万小时。
系统可由程控器自动运行，也可人工手动运行。
图形显示：显示全部管网流程图；并注明重要坐标位置；显示通讯系统网络图，并注明站点标号；显示历史和现状各点压力、流量、温度曲线走势图。
对任意站点进行监测、显示和打印。
误码率≤10-6。
数据采集精度1%。
11.4. SCADA系统监控参数
本输配系统所需监控的参数见下表。
SCADA系统监控参数一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名 称|参数类型|信号类型|数量|备注|
|一|气化站|||||
|1|进站压力|AI|4—20 mA|1||
|2|出口压力|AI|4—20 mA|1||
|3|进站温度|AI|4—20 mA|1||
|4|出站温度|AI|4—20 mA|1||
|5|出站瞬时流量|AI|4—20 mA|1||
|6|可燃气体泄露|AI|4—20 mA|2||
|7|出站累计流量|DI|NO/NC|1||
|8|可燃气体泄漏高限报警|DI|NO/NC|2||
|9|加臭装置开停|DI|NO/NC|1||
|10|UPS及电源有无|DI|NO/NC|2||

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名 称|参数类型|信号类型|数量|备注|
|11|进站电动阀的状态（全开、全关、停）|DI|NO/NC|3|预留|
|12|进站电动阀的状态（全开、全关、停）|DO|NO/NC|3|预留|
|13|汽车加气站|AI|4—20 mA|4|预留|
|||DI|NO/NC|3|预留|
|||DO|NO/NC|3|预留|
|二|管网监测点（5~10个）|||||
|1|压力|AI|4—20mA|1||
|2|温度|AI|4—20mA|1||
|3|直流电源和电池有无|DI|NO/NC|2||

11.5.现场传感器和变送器
现场传感器和变送器主要作用是根据规定的需要采集的工艺参数种类和特性，将所测流量、压力、温度等模拟量变成1～5VDC或4～20mA的标准信号后送入各本地监测站（LCM）中数据采集、传输和控制设备的模拟量输入模板，同时将阀门开启状态、加臭装置开停等信号通过相应的传感器变成标准的开关量信号后送入各本地监测站（LCM）中数据采集、传输和控制设备的开关量输入模板。
1）模拟量输入信号（1~5VDC或4~20mA的标准信号）：压力、瞬时流量、温度、天然气泄漏浓度、阀门开启度。
2）数字量输入信号（开关量信号）：累计流量、UPS电源有无、阀门开启状态、天然气泄漏上限（火灾）报警、加臭装置开停。
由于所有传感器和变送器均工作与易燃易爆的环境中，因此应选用防爆型的传感器和变送器，同时应对所有现场安装传感器和变送器采用齐纳安全栅隔离构成本质安全防爆系统，并且所有信号传输电缆应采用穿管安装。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 11.6.数据采集、传输和控制设备
数据采集传输和控制设备的核心是远程终端单元——RTU，RTU也是整个 SCADA系统的核心，其主要功能是将各本地监测站（LCM）内现场传感器和变送器送出的标准测量信号采入并将其利用有线通信的方式发往监控中心（MCC）。
RTU的数据采集和传输过程可以认为是一些专用及高度相关子过程的过程集，这些子过程为：
对RTU内部数据库的查询及快速修改；
区域主站周期性地对RTU进行查询；
把主站所需的RTU数据传送给主站；
校核因传输所引起的数据错误；
为了保证输配系统可靠安全供气，本地监控站（LCM）必须为监控中心提供可靠的现场在线资料，同时也能接收监控中心（MCC）发来的参数设定和遥控命令。
本地监控站主要由以下几个部分组成：
现场传感器和变送器
RTU（远程终端单元）
本地监控站（LCM）必须具有以下完全独立的功能，其核心是RTU（远程终端单元）。
现场资料的采集；
现场控制；
数据处理（工程单位元元换算、算术逻辑运算、流量积算）；
报警监视、报警处理；
资料上传监控中心——遥信；
接收监控中心发来的参数设定、遥控命令——遥控；
配置软、硬件接口，可现场设定、修改参数。
本地站分为门站和管网监控点。其数据采集、传输和控制设备可分为监控中心、本地站二类。
1）监控中心的数据采集，传输和控制设备
监控中心主RTU（MRTU）＋有线专网通信设备。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】监控中心的 MRTU是利用与其相连的有线通信设备将区域内的多个本地监测站的RTU采集的现场数据采入监控中心，传送给各监控工作站，再送入监控中心的监控局域网进行数据处理和数据库生成、存储、打印和报警。
为了保证整个系统的数据采集过程安全和不间断的运行，监控中心的 MRTU和相应的有线通信设备须采用两套冗余配置，它们互为热备份。
2）本地站的数据采集，传输和控制设备
本地站（LCM）数据采集、传输和控制设备的硬件结构为：本地站（LCM）RTU＋有线通信设备。
本地站（LCM）RTU首先将各站中现场传感器和变送器送出的标准测量信号通过相应的模拟量和数字量输入模板采入并存入 CPU模板的存储器中，同时CPU模板再利用有线通信设备将所测数据发往区域监控中心的MRTU中。
为了保证安全、可靠的供气，各本地站（LCM）的 RTU必须为区域监控中心的MRTU提供可靠的现场在线数据，同时也能接受MRTU发来的参数设定。
因此各本地站（LCM）RTU应完成以下独立的功能：
现场数据采集；
数据处理（工程单位换算、算术与逻辑运算、流量积算）；
报警监视、报警处理；
数据上传MRTU———————————遥信（发送）；
接受MRTU发来的参数设定——————遥信（接受）。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 12.消防设计
12.1.设计依据
本工程消防设计主要设计依据为：
《中华人民共和国消防法》
《城市燃气安全管理规定》建设部、劳动部、公安部令第10号
12.2.设计遵循的标准、规范
本工程消防设计主要遵循以下规范及标准：
《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
《自动喷水灭火系统设计规范》（包括修订条文）GB50084-2001
《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010年
《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2000
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
《高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50196—93（2002年版）
《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263－2007
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
《安全防范工程技术规范》GB50348-2004
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 12.3.设计范围及内容
本工程消防设计范围为整个兵团燃气输配系统，包括场站、输配管网的消防设计。
设计内容通过对工程火灾危险性进行分析，进行工程消防设计，并制动安全防火措施，保证工程运行安全。
12.4.设计原则
天然气是易燃易爆气体，天然气工程是输送与应用天然气的生产设施，各厂站均属于重点消防单位。设计中遵循以下原则：
1、遵守以防为主、防消结合的方针，在设计中严格遵守有关法律、规范中的防火防爆要求，配置消防系统和消防设备，采取可靠的防范措施，防止和减少火灾的危害。
2、严格执行国家各项抗灾防火技术和行政法规，积极采用先进、可靠、成熟的抗灾防灾技术。
3、消防设施根据规模、火灾危险等因素综合考虑确定。
12.5.主要火灾危险性分析
本工程介质为天然气，天然气属易燃易爆商品，在明火、电火花、静电、爆炸、雷击等因素诱发下，极易发生火灾或爆炸事故。
12.5.1.火灾危险品分析
本工程主要火灾危险品有天然气（NG）、四氰噻吩、液化天然气（LNG）
气态天然气
天然气主要成分为甲烷，为易燃易爆物品，根据《原油和天然气工程设计防火规范》，气态天然气为甲类火灾危险品。
气态天然气其燃烧特性如下：
1、引燃组别：T3
2、引燃温度：482~632℃
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】3、爆炸极限：4.9~15%
天然气遇明火、高热易引起燃烧爆炸，与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。天然气比空气轻，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。
四氢噻吩
四氢塞吩是天然气行业中广泛使用的燃气气味添加剂，四氢塞吩为无色透明油状液体，具有恶臭气味，几乎不溶于水，其主要性质如下：
1、闪点：＞18℃
2、沸点：120.9℃ 1atm
3、爆炸极限：1.1~12.1%
4、比重：0.9987
根据《原油和天然气工程设计防火规范》，四氢塞吩为甲类液体火灾危险品。
12.5.2.主要生产场所火灾危险品分析
本工程可能出现的危险环境多为爆炸性气体环境，根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及《原油和天然气工程设计防火规范》等有关规定，并参照《城镇燃气设计规范》中的设计规定，对本工程主要生产场所的火灾爆炸危险性进行分级。
站区火灾危险性分析
根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及《原油和天然气工程设计防火规范》等有关规定，并参照《城镇燃气设计规范》中的设计规定，本工程可能出现的危险环境多为爆炸性气体环境，主要生产场所及装置的火灾爆炸危险性分级如下表：
爆炸及火灾危险场所类别
|||||
|-|-|-|-|
|场所|生产类别|危险区域|介质|
|调压区（室）|甲|1区|天然气|
|加臭间|甲|1区|天然气|
|CNG站加气区|甲|1区|天然气|
|门站工艺区|甲|1区|天然气|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】电气火灾危险性分析
明火、短路、过载均会引起电气设备火灾，电器设备、线路一般都使用了大量的塑料、橡胶、绝缘漆、稀释剂等材料，火灾蔓延速度快，燃烧时能产生大量烟雾，产生有毒气体，因此，电气火灾危险性也比较大。
12.6.消防设计
天然气是易燃易爆气体，天然气工程是输送与应用天然气的生产设施，各厂站均属于重点消防单位。必须遵守以防为主、防消结合的方针，在设计中严格遵守有关规范中的防火防爆要求，按规范配置消防系统和消防设备；在施工与验收过程中严格按照有关要求进行监督与检验；在生产管理过程中严格执行严格的安全操作规程；投产后应加强消防设施的管理维护，加强有关人员的培训，使消防设施能够正常有效地运转。
本工程输配系统的设计原则上就体现了以防为主，城市燃气综合信息管理系统的设计增加了对管网的监控，使系统运行更加安全可靠，减少了事故发生的可能性，主要体现在以下几点。
选用新技术，门站采用撬装并露天设置。避免了消防安装水平不高带来的隐患。
材料选择更合理，安全性更高。钢管防腐采用双重保护，延长了使用年限。
阀门选用质量较好的球阀，避免关闭不严造成的内漏。
与管网建设同步的城市燃气综合信息管理系统建设，提高了管理水平，加强了对事故发生的监测，并可及时实施有效的控制。
另外，天然气是易燃易爆气体，天然气工程是输送与应用天然气的生产设施，各厂站均属于重点消防单位。必须遵守以防为主、防消结合的方针，在设计中严格遵守有关规范中的防火防爆要求，按规范配置消防系统和消防设备；在施工与验收过程中严格按照有关要求进行监督与检验；在生产管理过程中严格执行严格的安全操作规程；投产后应加强消防设施的管理维护，加强有关人员的培训，使消防设施能够正常有效地运转。
本工程中门站全部为改造，消防设施依托现状设施及城市消防力量并相应配备一定消防设施。具体各场站消防设施可见各章消防章节。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】本工程各分项工程采取的具体措施如下：
12.6.1.场站
站内工艺区（调压计量加臭）为场站式，全部露天布置，不产生密封空间。
站区按功能分区布置。各区间防火间距符合《建筑防火规范》、《原油和天然气工程设计防火规范》、《城镇燃气设计规范》。
防雷、防静电及电气设计按照《建筑防雷设计规范》、《化工企业静电接地装置设计规范》及《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行。
设置天然气加臭装置，在天然气中加入臭剂。一旦发生泄漏能及早发觉，以便采取有效措施。
设有环行车道，并留有足够的回车场地，便于消防车通行。站区周围设置高度2.5米的实体墙便于安全管理。
站区设两个不同方向的进出口。
建筑物耐火等级、结构型式、地面做法、泄压面积均按照防火防爆要求设计。
站内设有消防系统，由消防水池、消防泵房、环状消防给水管网及相应的消火栓、阀门组成。
站内电源按照一级负荷设计。
工艺系统设置可靠的安全放散装置，放散管高度大于25米。
站内设可燃气体浓度检漏报警装置，报警与通风系统联动。
采用先进的仪表监测站内主要参数，以保证安全运行，并提高管理水平。
各危险场所按照《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置一定数量的卤代烷灭火器，便于及时扑灭初期火灾。
罐区、调压区设置安全防火标志。
罐区操作必须要有静电防护服。
12.6.2.管网系统
城市燃气输配管网主要依托城市消防系统，设计不专门设置消防设施。
城市管网系统消防主要在工艺设计和后期运行管理上两方面保障：
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】工艺设计
城市管网系统在工艺设计上主要采取以下措施保障消防安全：
穿跨越管网两端设检测管道。
建立全市的天然气管道标识系统。
管道每隔一段设置高质量阀门阀室，以保证在事故状态下，能够迅速切断管道，防止事故发展。
在管道上方设置警示带、标志桩等，以防燃气管道的非正常破坏。
运行管理
管网消防安全主要靠建立一套可靠的运行管理机制来保障，其主要保障措施包括：设置检漏车，对市区管网定期巡检，发现泄漏点及时检修。
对阀门井定期检修，保证阀门的正常工作。
12.6.3.电气仪表系统消防设计
电气设计严格遵守《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和其他现行的国家标准。选用性能优良、密封绝缘良好的电缆及电气设备以杜绝火灾隐患。用于爆炸性气体环境的电气设备和灯具是与该区域的级别相适应的防爆电气设备和灯具。
全部采用阻燃电缆，在电缆沟、电缆穿墙处用防火密封阻燃材料进行防火封堵。
在电缆群、电缆穿墙处、电缆头等处涂刷阻燃涂料。
12.6.4.安全防火措施
为了确保天然气系统的安全运行，除本工程设计上采取防火设计外，在运行管理上应建立一套成熟的防范措施来安全防火，采取以下措施：
建立健全各种规章制度，如防火责任制、岗位责任制、安全操作规程、定期检修制度等。
做好职工的安全考试和技术培训，生产岗位职工经考试合格后方可上岗。保证消防设施能正常、有效运行。
配备必要的消防器材，成立警消班，在专职安全员带领下，对各站场进行日常保卫工作。
站等入口处应设置明显的《入站须知》的标志牌，站区外墙和入口处应有明显的“严禁烟火”的警戒牌。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】对使用燃气的用户，赠送燃器具安全使用和简单的事故处理宣传手册。
严禁用户私自拆装燃气管道和设备，应由专业人员处理
12.7.防火与消防措施效果预测及评价
本工程在设计上本工程消防设计及防火措施完善，形成比较独立的防火与消防体系，实现以预防为主、防消结合的方针，杜绝火灾发生，避免火灾与爆炸事故，达到“保卫社会主义现代化建设，保护公共财产和公民生命财产安全”的目的。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 13.环境保护
13.1.设计依据
本工程环境保护设计主要设计依据为：
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国环境影响评价法》
《中华人民共和国大气污染防治法》
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
《中华人民共和国水污染防治法》
《建设项目环境保护管理条例》
13.2.设计遵循的标准、规范
本工程环境保护设计主要遵循的标准、规范如下：
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
《城市区域环境振动标准》GB3096-2008
《锅炉大气污染物排放标准》GB13271－2001
《污水综合排放标准》GB8978-1996
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
《环境空气质量标准》GB3095-1996
《建筑施工场界噪声限值》GB12523-2009
《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 13.3.天然气工程的环境影响评价
13.3.1.生产过程中主要污染物
1、建设期污染因素分析
建设期管道采用的施工工艺为：管道直埋采用标准施工法，大型穿越采用水平定向钻法，一般穿越采用顶管法。
管道直埋采用标准施工法主要产生的环境损害（一般为粉尘、噪声、通道占用及损坏）可能性有限。
水平定向钻施工主要影响包括临时占用土地、钻孔与支持设备的噪声、水土流失的控制。优点是跨越部分不会受到影响。
顶管施工需开辟一定面积的临时工作区，以容纳钻头和支持设备。可能产生噪声和粉尘，但持续时间较短。
（1）大气污染物
施工期间大气污染原主要为工程车及运输车辆排放的尾气及扬尘，主要污染物有NO、CO及TSP。
2
（2）噪声
在施工作业过程中，使用挖掘机开挖管沟，需要有运输车辆运送材料，由于施工机械（风镐、挖土机、搅拌机、装载机）和车辆产生的噪声对附近居民产生一定的影响，运行噪声约为80-100dB(A)，但这种影响是暂时的。
（3）废水
施工期间的水污染物主要为施工人员的生活污水及管道试压后排放的工程废水。管道试压一般采用清洁水，试压后排放水中的污染物主要是悬浮物。
施工期生活污水的主要污染物是COD、SS，生活污水不得随地排放，要求经收集后，由环卫部门定期抽取。
（4）固体废弃物
施工中的固体废弃物来源于废弃物料（如焊条、防腐材料等）和生活垃圾。
（5）对生态的影响
对生态的影响主要表现在对地表保护层的破坏、植被的破坏、土壤结构的改变、
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】土壤养分的流失以及不良地质条件下带来的水土流失等。
2、运行期污染因素分析
运行期在正常情况下对环境的影响主要是各场站及后方设施所排放的污染物。
（1）废气
在正常运行情况下，各场站主要为在每次更换滤芯时排放的少量天然气。一般一个月排一次，一次10分钟。
（2）废水
各场站及后方设施排放的生活污水以及地面冲洗水等，主要污染物为COD、SS。
要求场站废水经处理达地方标准后排放附近水体。对于设在市区服务所等排放的生活污水，若所在地附近有污水干管，可以直接进入污水干管；若没有城市污水干管，则也要求经处理后达地方标准后排放。
（3）噪声
各场站设备运转时有噪声产生及更换滤芯时放空噪声。
3、风险事故影响
本工程的主要危害有以下几个方面：一是工艺过程涉及的主要输送介质为天然气，属危险物质；二是可能令危险物质泄漏或释放的危险事故；三是危险物质的泄漏或释放可能造成燃烧、爆炸、中毒等危害。
虽然天然气项目本身是环保工程，但在建设期和运营期仍不可避免地影响部分人群，主要是施工期占用土地、噪声扰民、居民拆迁、运营期噪声影响等。建议建设单位在建设前和建设期间多宣传天然气项目实施的重要意义，稳定受影响人群的情绪，确保移民的安置和补偿等事务，将不利影响降到最低。
13.3.2.主要防范措施
天然气项目本身是环保工程。天然气是公认的清洁能源，它燃烧产生的二氧化碳、二氧化硫比起其它燃料燃烧产生的要少得多。环境效益显著。但由于天然气属危险物质，在运行期间天然气一旦泄漏或释放可能会造成燃烧、爆炸、中毒等危害，场站调压器运行时还有噪声污染；在施工期埋设输气管线对沿线植被会产生破坏和影响，运输物质的车辆产生扬尘和噪声污染，施工机械的噪声影响及工程施工废水、
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】施工人员生活废水等不利的环境影响因素。在对天然气项目实施的有利及不利影响，正效应及负效应全面系统分析、综合评价的基础上，为更有效地进行环境管理、控制污染事故发生提出以下防范措施。
1、工程事故防范措施
天然气工程防止事故发生，工程的设计、工程施工质量至关重要。
门站、调压站为易燃易爆区域，选址远离居民区，处于全年最小风频的上风侧。
设计采用先进设备和工艺，并采用多级安全保护系统，防止泄露和事故的发生。
高压管道穿跨越采用定向钻或顶管施工，避免土方开挖及对穿越部分的影响。
高压管线设置分段截断阀，减少事故情况下对环境的影响。
发生事故的原因中，有部分是由于在天然气管道附近进行其它地下工程施工时，对附近天然气管道设备未采取充分保护措施而受到损坏所造成的，因此涉及到天然气管道附近的施工时，应由天然气公司进行监控。
2、施工期污染防治措施
天然气工程项目特点是施工线路长，工程施工迁涉的区域范围大、工程量大、时间长、施工人员多。施工期尽量避开冬季，施工期的影响包括农业、生态、社会经济、施工期噪声、施工期空气、施工期废水、施工期固体废弃物等方面。为做好施工期环境保护工作，污染防治措施如下：
（1）施工期社会经济
天然气工程对社会经济环境的影响主要体现在沿线征地、拆迁对人们的影响。
征地使一些农民失去土地和房屋，建设部门应按规定标准发放补偿费，由各村妥善安置，以保持社会安定。拆迁会给人们带来一定的影响，需制订切实可行的方案，做好拆迁安置工作。
（2）施工期生态
A.管线尽量避绕水域、水库、水塘。
B.管道施工时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，施工后对沿线进行平整、恢复地貌。
C.合理规划设计，尽量利用已有道路，少建施工便道。方便管道施工机具、管材运输。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】D.施工穿越河流时，尽量采用定向钻穿越的方式。
E.施工中产生的废物主要是弃土方，可选择合理地点填埋或堆放，施工完毕后要及时运走废弃的土石方，弃土石方可用于修垫路基，剩余部分应设专门渣场堆放，但应征得当地水土保持和环境管理部门的同意。渣场选择要合理，应避开泄洪道，堆渣场应修筑拦碴坝、截水沟，并进行平整绿化。
F.恢复地貌限制深根植物以防止植物根茎穿破管线防护层。
G.在山坡地段，当坡体坡度小于15°时，可修筑排水沟并种草护坡；当坡体坡度在15°～25°之间时，采用块石干砌。坡度大于25°时，采用水泥砂浆砌。
H.管线穿越河流时，对原本有砼护砌的河渠，采取与原来护砌相同的方式恢复原貌。对于水体不稳的河岸，采取浆砌石护砌措施。对于粘性土河岸，可以只采取分层夯实回填土措施。
（3）施工期噪声
A.为减少施工噪声对沿线周围敏感点的影响，施工设备应选用优质、低噪设备。
尽量避免高噪设备同时运转，调整高噪设备同时运行的台数。
B.严格控制施工作业时间，夜间严禁高噪设备施工。敏感点周围凌晨7∶00以前，晚22∶00以后严禁施工。
C.为减少高噪机械设备对工程施工人员造成的影响，可考虑采用高噪设备接触时间进行控制，85dB(A)8h。
D.单台施工机械噪声值均大于72dB，施工现场周界有人群时，必须严格按
GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》进行施工时间、施工噪声控制。选用优质低噪设备、夜间严禁高噪声施工作业。
（4）施工废水
施工期间废水主要来自施工人员生活污水，地下渗水及管道试压后排放的工程废水。
施工人员驻地应建造临时化粪池，生活污水、粪便水经化粪池处理后，由环卫部门清除或堆做农肥，不得随意排放。
地下渗水、管道试压水主要污染物为SS，建议施工前作好规划，在施工场地设置简单混凝沉淀池，废水经加药沉淀后排放。
（5）固体废弃物
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】施工期固体废弃物主要来源于废弃物料和生活垃圾，这类固废物应收集后填埋。
（6）其它
天然气管网属隐蔽工程，在管路工程施工中应将有关地下管道及设备的资料系统收集、记录、存档，以便于运行中进行管理、维修、检查、监护。
3、运营期污染防治措施
（1）空气污染防治措施
运行期废气污染物主要来自场站更换过滤器的滤膜（每月一次）时管路内的输送介质的释放，可采用集中高空排放空的方式。
当管道发生事故排放时，这些气体与空气混合达到爆炸浓度极限时，遇明火就会发生爆炸，因此，应针对发生天然气事故排放，根据天然气泄漏程度确定警戒区，在警戒区内严禁明火。
（2）噪声污染防治措施
运行期噪声主要来自场站泵类噪声、天然气经过管路管壁产生摩擦产生的气流噪声、调压过程产生的噪声以及放空产生的空气动力噪声。
A.设备选型尽可能选择低噪声设备。
B.调压器进出口加装消声器。
C.放空口可考虑设置消声装置。
D.站场周围栽种树木进行绿化，厂区内工艺装置周围，道路两旁。可种植花卉、树木
（3）水污染防治措施
运行期水污染主要来自场站工作人员所产生的生活污水。
厕所污水经化粪池处理后与其它生活污水一起进入一体化污水处理装置经达标处理达一级标准后作为绿化用水或排放。
（4）固体废弃物
运行期固体废弃物主要是场站工作人员产生的生活垃圾及更换过滤器、清管收球作业时产生一定量的废渣。主要成份为粉尘和氧化铁粉末。这类废渣与生活垃圾可一同填埋处理。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 13.4.天然气工程对第三师环境保护的贡献分析
据统计，目前各大城市汽车尾气排放是造成城市空气污染的主要原因，它占了空气污染源总量的60%以上。
兵团机动车辆增速较快，汽车总量的快速增加导致兵团空气质量逐年下降，空气污染日益严重。随着兵团汽车拥有量的持续增加和高峰时段汽车速度的减慢及怠速时间的延长，汽车排入空气中的污染物数量大幅度增长。汽车尾气的排放对人体健康产生严重危害。使人感到眼睛干涩、胸闷气短、心情郁闷、情绪低落，咳嗽、哮喘、心肺疾病发病率提高。
作为治理大气污染的有效措施，NGV同燃油汽车相比，可综合降低废气污染物排放量82.2%，其排放物中HC可降低28%，微粒排放可降低42%，铅化物可降低100%，硫化物可降低70%以上，非甲烷烃类可降低50%左右。因此，继续大力推广发展天然气汽车可有效改善兵团大气质量，具有良好的环境效益，是发展经济和改善人民生活环境的迫切需要。
13.5.环境影响初步分析
本工程建成后，对水体环境、噪音环境影响甚微。输配系统是在密闭系统中运行，正常运行时无任何排放物，对环境不造成任何污染。
天然气输配系统是城市基础设施之一，本项目的实施，必将改变城市燃料结构，是减少城市大气污染最有效的措施之一，工程本身就是一项环保工程。
各种燃料排放物比较如下：
煤、油和燃气排放量比较（单位：公斤/吨油当量）
|||||
|-|-|-|-|
|排放物|燃1吨油|燃(1吨油当量)煤|(1吨油当量)天然气|
|CO2|3100|4800|2300|
|SO2|20|6||
|NOX|6（工业）|11（工业）|4（工业）|
|CO|6-30|4.52|0.53|
|未燃烃|0.5|0.3|0.045|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
|||||
|-|-|-|-|
|灰|0|220|0|
|飞灰|0|1.4|0|

注：煤中含硫1%，80%已脱除，油中含8%未脱
燃烧天然气：比燃煤减少NOX45%,减少CO252%；比燃油减少NOX63%,减少CO226%本工程 2015年可实现替煤量 4.3万吨，减排二氧化碳 10.8万吨；2020年可实现替煤量5.5万吨，减排二氧化碳13.8万吨。
由此可见，本工程的实施，减少了兵团的大气污染，提高了兵团的大气环境质量，其环境效益十分可观。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 14.循环经济与节能
发展循环经济最主要的目的是提高资源利用效率，提高经济活动的物质代谢水平，使生产活动的单位产值能耗、物耗控制在最低水平，从而提高经济活动的生态效益和经济效益。
目前兵团能耗与世界平均水平有较大距离。能耗较高的原因主要表现为工艺路线缺乏创新，设备热效率不高，节约意识不强，浪费比较严重。作为国家目前强调的工作之一，天然气行业的循环经济发展和节能工作任重而道远。
天然气作为优质的能源，以环保和高效成为兵团能源结构中的重要组成部分。
但同时天然气又是不可再生的宝贵资源。必须采取有力措施，大力发展天然气行业的循环经济，开展天然气行业全方位的节能行动，使天然气的能源利用率提高10%左右，万元GDP能耗降为0.40吨标准煤（300立方米天然气）。
14.1.执行标准
《新疆维吾尔自治区固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（修订稿）》《重点用能单位节能能源管理办法》，国家经贸委，1999年3月10日起实施。
《中华人民共和国节约能源法》
14.2.生产及输配环节
14.2.1.能耗分析
本工程主要能耗集中在设备的电耗、水耗和输送过程中的泄漏。
一、管线
管线能耗主要是燃气泄漏。
二、门站
门站能耗主要是设备电耗、人员定额水耗、伴热水耗和热耗以及阀门和管道连接处的燃气泄漏。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】三、SCADA系统
SCADA系统能耗主要是电耗。
14.2.2.主要节能措施：
充分利用上游压力能，在输配系统中实施高/次高/中压的合理梯度配置，从而最大限度地提高管网的输送能力。
减少天然气排放量。所有场站的安全阀均应采用带自回座的先导式安全阀。场站及线路的放空天然气应考虑回收措施。
杜绝天然气泄漏，提高计量精度，减少输差损失。
在设置消防水池的天然气场站，如条件许可，其消防用水宜采用中水补水。尽最大可能降低水资源的消耗。
采用先进的自控仪表系统对整个系统实施优化运行和监测，为合理利用能源、节省能耗提供科学保证。
天然气调度、抢险中心及所有天然气场站的生产及生活建筑必须考虑节能措施，实现无纸化调度。
伴热管道采用优质保温材料保温，以降低热量损耗。
工艺管道及阀门等选择良好的连接方式主要为焊接，以减少泄漏。
合理定员，降低生活用水、用电能耗。
14.3.市场开发环节
1）开展分布式能源供应系统的研究，适时推进天然气冷热电联供系统的工程建设，实现能源在供应及利用领域的梯度开发。可选择如化工园、工业园或个别大型公共建筑作为冷热电联供的试点，成熟后进行推广。天然气冷热电联供系统的建成，可使能源综合利用率由40—50%提高到85%以上。
2）积极推广天然气采暖，在有建筑节能措施条件的小区进行分户采暖、分户计量。
3）合理规划布局天然气汽车加气站的建设，减轻汽车对油品的依赖，降低汽车尾气污染，改善兵团的大气环境，所有天然气汽车的尾气排放均应符合兵团环境的需要。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 14.4.天然气消费环节
1）工业企业用户
加强工业企业用户用气设备节能的监督管理工作。天然气锅炉热效率及其他用气设备的综合能源利用率不低于国家现行节能标准。
2）商业用户
对餐饮业的灶具火头大小进行合理配置，禁止使用自制或改装的大灶。商业用大灶宜设置热水回收系统（水圈）。
对宾馆、洗浴等行业的热水加热系统应根据条件，采用锅炉烟气预热等方式，尽可能提高进水温度。
3）居民用户
加大居民用户的节约用气的宣传工作，同时，对天然气灶具、热水器的质量及热效率提出阶段性的目标要求。
天然气灶具应设置缺氧保护、熄火保护装置，开关严密，不得有任何泄露。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 15.劳动安全卫生与抗震
15.1.设计依据
本工程劳动安全与工业卫生主要设计依据如下：
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《压力管道安全管理与监督规定》
《建设工程质量管理条例》
《石油天然气管道保护条例》
《建设项目（工程）劳动安全监察规定》（劳动部3号令）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）
《城市燃气安全管理规定》（1991.3建设部、劳动部、公安部10号令）
15.2.设计遵循的主要规范、标准
《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
《压力容器安全技术监察规定》劳锅字1993-442号文
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《原油和天然气工程设计防火规范》GB50183-2004
《构筑物抗震设计规范》GB50191-93
《采暖通风与空调设计规范》GB50019-2003
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223－2008
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】《热水锅炉安全技术监察规程》
《职业安全健康监督管理规定》
《建设项目职业病危害评价规范》
《压力容器产品安全质量监督检验规则》
《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ 3013-2008
《特种设备安全监察条例》2009版
15.3.天然气工艺过程危险、有害因素分析
在《企业伤亡事故分类》（GB6441-86）中综合考虑因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、致伤物方式等，将危险因素分为20类。
卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》将有害因素分为生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他有害因素七类。
15.3.1.主要存在的危险、有害因素
1、火灾爆炸危害分析
1）设计缺陷
如管道材质与壁厚的选用、计算等不符合标准要求；
2）加工、施工缺陷
如管道在运输、装卸、加工、敷设等时，由于技术或经验不足，加之施工质量监督不力，造成管道损伤等；
3）腐蚀因素
包括由于气体质量不符合管输气质标准及清管效果差等造成的内腐蚀、水土腐蚀率加之阴极保护与防腐蚀。
4）自然因素
包括洪水、地震及地质方面（如滑坡、崩塌、沉陷、泥石流等）灾害；
5）人类活动
如建造水库、劈山修路，开矿，山体或河床开采建筑材料，毁田开荒等；
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】6）运行维护不当
如超压运行、误操作等；
7）人为破坏、偷盗天然气或工艺设备部件等。
2、中毒窒息危害分析
甲烷、丙烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速，甚至昏迷。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤，长期接触天然气可能出现神经衰弱综合征。
3、物理爆炸危害分析
天然气场站、管道及相关配套设施为带压设备，受外界不良影响，如设计和焊接缺陷、外界挤压或撞击、管内外腐蚀严重，地层应力、不合理施工等，或操作管理失误造成工艺参数失控而安全措施失效，可能引起管线、设备在超出自身承受能力发生物理爆破危险。
4、触电危害分析
电气设备及线路，若有漏电及破损，且保护装置失效，人触及带电体时，有发生触电的危险。
5、粉尘危害分析
天然气门站、气化站内输气管道及相关配套设施放空等过程中带来的凝液和粉尘，如人员防护不当或未采取防护措施，可能造成人员的伤害。天然气项目粉尘主要出现放空等过程中，其出现次数的概率很小，所以几乎不存在粉尘对人员伤害，但应防止单项粉尘作业或意外情况人员伤害。
6、噪声、振动危害分析
天然气项目的主要噪声，振动源为场站内的转动设备、电动阀门、气体放空经及气体涡流等。长时间在高强度噪声中作业，会对人的听觉系统造成伤害，甚至导致不可逆的的噪声性耳聋。此外，噪声对人的心血管系统、消化系统等均有一定影响。
7、机械危害分析
在有机械设备的场所，若防护措施不到位，或防护存在缺陷，或在事故及检修
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】等特殊情况下，存在机械伤害的可能。应当加强安全管理措施，同时有相应的防护设施到位，防止事故的发生。
8、电磁辐射危害分析
在自控中心存在接受卫星通信或其他电波的通信设施工，人员长期接触有受到电磁辐射的伤害。对电磁辐射的防护应遵守辐射防护三原则（屏蔽、防护距离和缩短照射时间）采取对策措施，使各区域工作人员受到的辐射不超过标准规定的个人剂量限制值。
9、高空坠落危害分析
根据坠落高度基准面，最低坠落着落点水平面高度在 2米以上的高度时，就需要有防止人员坠落伤害的措施。在进行巡回检查、取样、检修等作业时，可能会发生高处坠落或跌落伤害事故。此外，操作工技术水平低，安全防护设施不全，安全工具器、防护用品配备不足或存在缺陷，以及安全管理，规章制度存在漏洞等也是导致事故发生的原因。
10、空气质量、温度、湿度危害分析
（1）作业环境不良
会使工人身体疲劳，视线不清，注意力不集中，反应迟钝，昏昏欲睡，从而使操作失误增多，所以也是导致事故发生的危险，有害因素。
作业环境不良的情况有通风不良、缺氧、空气质量不好，湿度过大，气温过高、气温过低、采光照明不良、有害光照等。
（2）高温危害
研究资料表明，高温作业人员受环境热负荷影响，作业能力随着温度的升高而明显下降。当环境温度大于35度时，人的反应速度、运算能力、感觉敏感性及感觉运动协调功能只有正常情况下的70%，高温环境还会引起中暑，长期高温作业可出现高血压、心肌和消化功能障碍等病症。
（3）湿度
过大的湿度会引起电气设备受潮、绝缘下降，引起触电事故，运行检修人员易患风湿性关节炎、神经衰弱等病症，主要应注意站场控制室等。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】11、采光、照明危害分析
光照的亮度和照度不足，会使操作人员作业困难，视力下降，对危险的地段会因照明不足引发意外。
12、洪水冲击危害分析
洪水一般都由暴雨引发，在丘陵或山地，短时间的大强度降雨，有时能引起山洪爆发，形成洪水径流。在局部地区，如冲沟、洼地或河流，洪水很强的冲蚀能力，可形成侵蚀沟或造成崩塌而使管道暴露，对管道的安全运行构成威胁。
13、雷击危害分析
雷击对管道的主要影响
（1）在管道架空部分与地面部分（站场）形成一个优良的接闪器，当附近有雷云存在的情况下，可能形成一个感应电荷中心（管道不仅感应正雷，管道积聚负电荷，还感应负雷，积聚正电荷，正负电荷都对管道的阴极保护设施造成影响），从而使管线遭受到直击雷的影响。
（2）管道也很容易成为直击雷电主要泄放通道而发生雷击现象，管道上空存在雷场，其下方大面积的地面形成一个静电场，埋地管道感应相反的电荷释放速度很慢，当发生局部放电，易在管道内形成强大的电流涌浪，这就容易在管道绝缘或接触不良的部位产生高电压，形成二次放电。
当管道受到雷击时一般易造成阴极保护设施损坏，绝缘法兰的绝缘降低，管道配套设备的仪表检测设施造成一定影响。
14、第三方破坏危害分析
第三方破坏（包括由于管理者自身操作失误）带来的危险主要是沿途的违章施工建筑，沿线穿公路、铁路管段受过往车辆振动，挤压，沿线居民或一些不法分子的蓄意破坏造成管线的破损。
15、其他危害分析
对工程安全运行造成的危害还有土壤腐蚀性、水土流失、风沙、泥石流等危害。
15.3.2.主要危险、有害因素分布
天然气工程中的主要危险、有害因素在工艺过程各个系统中的分布如表
高压系统危险、有害因素分布表
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|区域和岗位||设施名称||危险种类|
|||计量装置||火灾、爆炸、雷击||
|||过滤装置||火灾、爆炸、噪声、雷击||
|||调压装置||火灾、爆炸、噪声、雷击||
|||放空系统||火灾、爆炸、雷击||
||场站|加臭装置||触电、中毒、雷击||
|1||压缩机装置||火灾、爆炸、噪声、触电、雷击||

中压管线、庭院及户内系统危险、有害因素分布表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|区域和岗位|设施名称||危险|
|||阀室|火灾、爆炸、中毒||
|1|中压管线|管道系统|火灾、爆炸、第三方破坏||
|||穿跨越段|火灾、爆炸、洪水灾害、第三方破坏||
|||埋地管线|火灾、爆炸、第三方破坏||
|2|庭院及户内|明管、立管|火灾、爆炸、雷击||
|||户内器具|火灾、爆炸、窒息||

15.4.工程重大危险源辨识及控制
15.4.1.重大危险源辨识
根据GB18218—2000《重大危险源辩识》，对重大危险源分为爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质四大类。按场所又分为两类，生产场所和储存场所重大危险源。
重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。重大危险源分为生产场所重大危险源和贮存场所重大危险源两类。其中生产场所是指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间贮罐存放区及半成品、成品的周转库房；
贮存区是指专门用于贮存危险物质的贮罐或仓库组成的相对独立的区域。
重大危险源的辨识一般按单元进行。重大危险源辨识的单元是指一个(套)生产
装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】设施或场所。
单元内存在的危险物质的数量根据处理物质种类的多少区分为以下两种情况：1)单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；
2)单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足以下条件，则定为重大危险源：
q q q
1 2
„
n
≥1
Q Q Q
1 2 n
式中q1，q2，„qm一每种危险物质实际存在量，t；
Q1，Q2，„Qm一与危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。
加气站的储气瓶组，一般为 3口 2立方米深井，设计压力 25.00兆帕，储气量1500立方米，折合重量1.64吨，可不作为重大危险源。
15.4.2.重大危险源控制措施建议
1、重大危险源经营单位的决策机构及其主要负责人,或者投资人应当保证重大危险源安全管理与监控所必需的资金投入。
2、重大危险源经营单位必须建立健全重大危险源安全管理规章制度,制定重大危险源安全管理与监控的实施方案。
3、重大危险源经营单位应对从业人员进行安全教育和技术培训,使其掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。
4、重大危险源经营单位应当将重大危险源可能发生事故的应急措施信息通知相关单位和人员。
5、重大危险源经营单位应当在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强重大危险源的监控和有关设备、设施的安全管理。
6、重大危险源经营单位应当对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期的检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验、并做好检测、检验记录。
7、重大危险源经营单位应当对重大危险源的安全状况进行定期检查，并建立重大危险源安全管理档案。
8、对存在事故隐患的重大危险源，生产经营单位必须立即整改，采取切实可行
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】的安全措施，防止事故的发生，并及时报告当地人民政府安全生产监督管理部门。
9、重大危险源经营单位应针对重大危险源制定相应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，每年进行一次事故应急救援演练。重大危险源应急救援预案必须报送当地相关管理部门备案。
15.5.天然气工程的系统安全技术措施
15.5.1.天然气门站的安全技术措施
天然气门站主要功能为接收来气、计量、调压、加臭、分配；站内建构筑物均按《建筑设计防火规范》和《城镇天然气设计规范》的要求进行设计。
门站工艺监控和运行安全保护措施为：工艺装置的运行参数采集和自动控制、远程控制、连锁控制和越限报警。测控点的设置包括：进站超压切断及超压放散；调压器选择切断式，调压器出口压力超压自动切断；调压器后设安全放散阀，超压后安全放散；天然气出站管均设电动阀，并可在控制室迅速切断；
在装置区域内设有天然气泄漏浓度探测器。当其浓度超越报警限值时发出声、光报警信号，并可在控制室迅速切断进、出口电动阀；
出站阀后、压力高出设定报警压力时声光报警；紧急情况（如失火等）时可远程切断出站电动阀。
15.5.2. CNG调压站的安全技术措施
调压站主要功能为天然气的调压、分配；兵团共设有15座高中压调压站。调压站主要包括撬装调压柜。
站内建构筑物均按《建筑设计防火规范》和《城镇天然气设计规范》的要求进行设计。
调压站工艺监控和运行安全保护措施为：工艺装置的运行参数采集和自动控制、远程控制、连锁控制和越限报警。测控点的设置包括：进站超压切断及超压放散；
调压器选择切断式，调压器出口压力超压自动切断；调压器后设安全放散阀，超压后安全放散；出站管均设电动阀，并可在控制室迅速切断；
在装置区域内设有天然气泄漏浓度探测器。当其浓度超越报警限值时发出声、
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】光报警信号，并可在控制室迅速切断进、出口电动阀。
15.5.3.中压管道的安全技术措施
根据管道走向，在满足有关规范要求的情况下，线路选择将安全可靠性放在首位，力求节省投资，方便施工和维护管理。
适用于输送城市中压天然气的管材主要有：直缝高频电阻焊管、双面埋弧螺旋焊管、无缝钢管及PE管。钢管道材质应大于L245。根据多年来城市天然气管道管材使用及施工情况，在设计压力<0.4兆帕的中压管网中，大口径管宜采用双面埋弧螺旋焊管。DN400—DN100管道宜采用 PE100-11管。DN100以下管道宜采用 PE80-17.6管。
钢制管道防腐层是控制管道腐蚀，保证管道使用寿命的一项重要措施，而防腐层材料的选择是极其关键的。借鉴国内近年来钢制管道外防腐层材料的应用情况的技术发展状况，外防腐宜采用挤塑聚乙烯三层结构腐层，防腐等级采用加强级。
15.6.抗震保护措施
15.6.1.指导思想
贯彻“以人为本”的规划理念，把人民生命安全放在首位。以“预防为主、防御与救助相结合”为指导方针，坚持防震减灾同经济建设一起抓。切实加强地震监测预报、震灾预防、紧急救援三大防灾体系的建设，进一步完善地震灾害管理机制。
动员社会各方面力量，依靠法制和科技，不断提高全社会的综合防震减灾能力，为人民群众的生命安全和全面建设小康社会提供可依靠的保障。
15.6.2.建设目标
逐步提高城市综合抗震能力，最大限度地减轻城市发生地震时的损失和次生灾害，保障地震时人民生命财产的安全和经济建设的顺利进行，使兵团基本具备综合抗御地震基本烈度Ⅶ度的能力。遭遇地震烈度为Ⅶ度以下多遇地震时，城市的建设工程不发生破坏，城市功能正常；当遭遇地震烈度为Ⅶ度的地震时，城市功能及生命线系统基本正常，重要工矿企业能正常或很快恢复正常生产；当遭遇地震烈度为
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】Ⅶ度以上罕遇地震时，城市功能不瘫痪，要害系统和生命线工程不遭受严重破坏，不发生严重的次生灾害。
15.6.3.震害防御系统措施
1.燃气工程地震设防标准
本可研中各项工程在设计中严格贯彻执行新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件《自治区城乡重要建（构）筑物抗震防灾工程实施方案（新政办发【2008】84号）的相关精神，加大城乡重要建（构）筑物抗震加固和改造力度，健全工程质量管理长效机制，确保工程质量安全，全面提高抗震防灾综合能力，最大限度的减少地震灾害可能带来的损失，确保各族群众生命财产安全，促进社会和谐稳定。
根据文件要求，“学校、医院、幼儿园、儿童和老年福利机构和城市供水、供热、供燃气等生命线工程均应采取高于当地抗震设防标准 1度的抗震措施进行改造”，本设计各项工程在后续设计中严格执行。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），区域地震基本烈度为Ⅷ度。
按地震烈度Ⅷ度设防，重要建筑和生命线工程按规范要求提高抗震设防等级，按Ⅸ度设防。
2.场站项目前期选址
场站选址时避开地震断裂带和抗震性能差的地段，在地震活断层两侧500米范围内和断裂交叉地段，避免建设抗震设防分类中的甲类建筑。
选择良好的工程地质条件建站，建构筑物严格按照《建筑抗震设计规范》和《构筑物抗震设计规范》处理地基和结构。所有建构筑物及设施均按照地震烈度9度设防。
3、管网抗震保护措施
（1）设计管网属于多源供气，管网布置又形成了多个内环，服务功能会大幅度提高。
（2）管材选用时，采用抗震性能好的管材。在选用管道钢管材质时既要考虑经济性，更要考虑安全性。结合工程的工艺条件和自然条件，以及保证线路用管的可靠性，新建高压输气管道钢管的制造标准应采用《石油天然气工业输送钢管交货
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】技术条件第2部分：B级钢管》（GB/T9711.2-1999），管道材质应具有较高的强度、良好的韧性和可焊性，用管按L360（X52）钢级进行选取，其化学成分和机械性能均应符合标准（GB/T9711.2-1999）的要求。
（3）在后续工程设计中，遵循以下设计关键节点：
 提高管道强度设计系数，全线按四级地区选取
 对埋地管道按最大剪应力破坏理论进行强度校核
 根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2003）的规定，对埋地管道进行径向稳定性校核
（4）凡是穿过断裂带、河流、道路均应按10.1.5、10.2.5、10.3.6相关穿跨越要求进行处理。
4、建设城市燃气信息管理系统
目前国内许多城市的燃气管网应用了数据监控和采集系统(SCADA)、地理信息系统(GIS)、GSM、GPRS通信系统，为建立燃气管网抗震系统奠定了坚实基础。将来可在现有技术和设施基础上，在区域调压站增添 SI传感器等地震安全设备，形成地震实时监控系统。因此，在目前地球板块活跃期，建议重要大城市和地震多发地带上的城市借鉴地震多发地带国家和地区的防震系统和经验，为避免地震造成的燃气管道泄漏危害，安装地震实时监控系统，实现快速切断燃气供应，保证人民生命财产安全。
5、加强宣传与教育
建议普通居民用户也应当熟悉他们所使用的天然气供应系统，并可以在紧急情况下采取相应的措施提高天然气使用的安全性。天然气用户应该了解所承受的风险，在深入理解投资和收益的关系的基础上，专用用户可选择增强天然气使用安全性的装置。
15.7.提高天然气的安全使用水平
根据近几年新疆天然气安全事故的统计分析，绝大多数安全事故发生在需求侧的用户系统。最主要原因是用户缺乏天然气及天然气器具相关使用知识。因此，应大力开展全社会的天然气安全使用的宣传教育活动。要高度树立天然气使用者的安
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】全防范意识，让用户认识到使用正规合格的天然气器具，正确安装和使用天然气器具，才能给生活带来方便和幸福。
15.7.1.天然气器具的购买与安装
1、天然气器具的购买
选购家用天然气器具时，应去信誉好的大型商场的天然气器具专柜去购买，禁止销售和购买直排式和烟道式热水器，禁止销售和购买无安全保护装置的简易型天然气灶具。
2、天然气器具的安装
在天然气器具的安装和维修方面，一定要请具有安装、维修天然气器具资质的企业中持有安装、维修天然气器具上岗证的技工进行安装和维修，切勿自行或者随便请人安装、维修。热水器的安装位置必须符合国家有关的规定。安装热水器的房间在使用热水器的同时必须保证通风良好。
天然气灶具必须保持灶底通风顺畅，嵌入式灶具宜为上进风式。在橱柜门上预留通风口或安装百叶窗。
连接管道与各种天然气器具的软管必须符合国家有关规定。软管长度不得超过2米，软管不得暗埋。
3、天然气器具的维护
在天然气器具使用过程中，应经常检查天然气器具及其配件，尤其是天然气胶管与天然气器具的接合部位、天然气管各处是否有漏气现象。
热水器的排烟道应注意防止腐蚀，烟道不可堵塞；热水器每半年或一年，应由专业人员全面维修保养一次。
15.7.2.天然气器具的正确使用
1、保持天然气器具使用场所的空气流通
天然气器具使用时一是要氧气助燃，二是要产生烟气。正常情况下，烟气中的一氧化碳含量是很少的，但是在空气供应不充足的状况下，烟气中的一氧化碳含量会大大增加。天然气器具在通风不良情况下使用时，空气中的氧气越来越少，一氧
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】化碳越来越多，缺氧使人窒息中毒，所以务必保持天然气器具使用场所的空气流通。
2、天然气灶具的使用监护
天然气灶具使用时，必须有成人监护。严禁灶具在点火状态下长时间无人看守。
对于身体原因不适单独洗浴者，如酒后、吃药后以及老人和小孩在使用热水器洗浴时应有第三者监护。
3、户内阀门的使用
长期外出时，用户应关闭户内进户总阀及所有天然气灶具前的旋塞阀。睡觉前用户应检查天然气灶具是否已停止使用并关闭所有天然气灶具前的旋塞阀。
4、其他注意的问题
天然气热水器不宜连续长时间使用，一人洗浴的时间以不超过 30分钟为宜。多人连续洗浴时中间要有间歇时间来彻底通风换气。
若遇到六级以上的大风期间，需暂停使用热水器，以防止燃烧的废气倒灌。
15.7.3.发生天然气泄漏的紧急处理方法
如果发生或发现户内天然气泄漏，用户不要慌张，应采取以下正确的紧急处理方式：
1、迅速关闭天然气进户总阀，切断全部电源并疏散全部在场人员；
2、打开泄漏场所的全部门窗，保持良好的空气流通；
3、严禁使用打火机或手电筒查寻泄漏点；
4、在安全地带及时向119、110或天然气抢险电话报警并通知物业管理或其他管理部门。但严禁在泄漏场所直接用手机报警。
5、待事故处理完毕，相关机构确认无其他任何泄露且空气中天然气含量小于1%后，用户方可再使用天然气。
15.7.4.人员一氧化碳中毒的紧急处理方法
如果发生或发现户内人员一氧化碳中毒，应采取以下正确的紧急处理方式：1、迅速关闭天然气进户总阀并疏散其余在场人员；
2、打开事故发生场所的全部门窗，保持良好的空气流通；
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】3、及时向119、110或120报警。
4、将中毒者抬至通风良好的地方并实施人工呼吸等医疗抢救措施。
5、待事故处理完毕，相关机构确认天然气器具无其他任何异常后，用户方可再使用天然气。
15.8.企业安全管理的主要措施
天然气安全管理是天然气行业的头等大事。天然气行业的安全管理必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，高度重视天然气安全工作。
1、建立健全天然气安全生产责任制，指定企业一名负责人主管安全工作并设立相应的安全管理机构，配备专职安全管理人员。
2、场站、管线的生产部门要建立基层安全组和安全员，形成三级安全管理网络。
3、设立企业安全抢险中心，完善《兵团天然气经营企业突发事故应急抢险预案》；
在相关部门的统一指挥下，迅速到达事故现场，及时准确地处理事故，尽早恢复供气。
4、从事天然气项目的作业人员、管理人员应具有较高的操作技术水平和安全管理经验。实行持证上岗，严格按照操作规程组织生产。
5、定期检查维修设备和管线，及时更换腐蚀受损设备，严禁设备及管线“带病”运行。
6、不断完善安全措施，明确岗位职责，定期培训职工，提高操作人员的综合素质，杜绝重大生产事故的发生。
7、根据《工作场所职业病危害警示标志》GBZ158-2003的规定，设置固定式警示标识，用中文标明危险物料种类、危害方式、预防措施、急救办法。
15.9.安全卫生措施的效果预测及评价
经采取上述措施后，工作场所及岗位的噪声级满足《工业企业噪声控制设计规范》中的相应标准，本工程操作场所及岗位可基本避免火灾、爆炸事故等危害的发生，并可减少其它事故的发生和出现。一旦出现事故，即可采取相应的措施，将事故造成的损失降至最低。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】本工程安全卫生设施比较完善，在有害气体治理、防火防爆、降噪及其它安全卫生方面，达到了“保证安全生产，保护职工身心健康”的目的，安全卫生条件预计可达到同行业先进水平。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 16.事故应急预案
为了加强对燃气设施事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障人民生命、财产安全，保护环境，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《危险化学品安全管理条例》，应进行事故应急救援预案的编制。
制定本工程关键部位的事故应急预案，可以在最大程度上减少因事故造成的影响，并能降低事故带来的经济损失和防止人身伤害事故。
16.1.指导思想和原则
指导思想：以“三个代表”重要思想为指导，体现以人为本，真正将“安全第一，预防为主”方针落到实处。一旦发生危险化学品事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低点，维护首都安全和稳定。
救援原则：快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救与社会救援相结合。
16.2.燃气设施基本情况
本工程燃气设施涉及运输、储存、气化、场站及管网运营、经营等多个环节；
涉及到的危险化学品有天然气。
16.3.编制建议
根据《危险化学品事故应急救援预案编制道则（单位版）（安检管危化字[2004]43号）编制本单位的事故应急救援预案。本可研建议编制事故应急救援预案时，应包括以下内容：
1、引言、适用范围；
2、引用的法律、法规、标准；
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】3、术语、符号和代号说明；
4、概况主要描述企业基本情况、区域气象状况、周边社会环境状况、所涉及的危险化学品种类、数量及危险化学品的运输等内容。
5、预案内容主要包括危险目标及其分布、风险评价、安全设施、应急救援机构和成员及职责、报警与通讯联络、应急措施、人员的紧急疏散及撤离、危险区的隔离、监测抢险救援及控制措施、救护与救治、现场保护与洗消、应急救援保障、预案分级相应条件、事故应急救援终止程序、应急培训计划、演练计划、附件等十七部分内容。
6、附录
7、附加说明
16.4.事故类别及处置措施
本工程事故主要有泄漏、火灾(爆炸)两大类。其中火灾分为体火灾。主要原因分为人为操作失误和设备缺陷。
针对事故不同类型，采取不同的处置措施。其中主要措施包括：灭火、堵漏、泄压、转移等。
16.5.事故应急救援组织机构及各机构职责
1、组织机构
成立事故应急救援指挥部，负责组织实施燃气设施事故应急救援工作。指挥部设总指挥和副总指挥，其成员单位包括安全生产监督部门、公安部门、消防部门、交通运管部门、卫生部门、环保部站、气象部门、质量技术监督部门、物资筹备等部门。
2、职责
指挥部职责
事故发生后，总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥，成立现场指挥部，批准现场救援方案，通知指挥部成员单位立即赶赴事故现场；协调各成员单位的抢险救援工作组织现场抢救。同时指挥部负责组织燃气设施事故应急救
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】援演练，并监督检查应急演练。
成员单位职责
（1）安全生产监督部门
负责市事故应急救援指挥部的日常工作。监督、检查、制定应急救援预案；组织应急救援模拟演习；负责建立应急救援专家组，组织专家开展应急救援咨询服务工作；组织开展危险化学品事故调查处理。
（2）公安部门
负责制定人员疏散和事故现场警戒预案。组织事故可能危及区域内的人员疏散撤离，对人员撤离区域进行治安管理，参与事故调查处理。
（3）消防部门
负责制定泄漏和灭火扑救预案。负责事故现场扑灭火灾，控制泄漏和有关设备容器的冷却。事故得到控制后负责洗消工作；组织伤员的搜救。
（4）交通运管部门
负责制定交通处置的应急预案。负责事故现场区域周边道路的交通管制工作，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通。
（5）卫生部门
负责制定受伤人员治疗与救护应急预案。确定受伤人员专业治疗与救护定点医院，培训相应医护人员；指导定点医院储备相应的医疗器材和急救药品；负责事故现场调配医务人员、医疗器材、急救药品，组织现场救护及伤员转移。负责统计伤亡人员情况。
（6）环保部门
负责制定危险化学品污染事故监测与环境危害控制应急预案。负责事故现场及时测定环境危害的成分和程度；对可能存在较长时间环境影响的区域发出警告，提出控制措施并进行监测；事故得到控制后指导现场遗留危险物质对环境产生污染的消除。
（7）质量技术监督部门
负责制定压力容器、压力管道等特种设备事故应急预案。提出事故现场压力容器、压力管道等特种设备的处置方案。
（8）气象部门
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】负责制定应急气象服务预案。负责为事故现场提供风向、风速、温度、气压、湿度、雨量等气象资料。
（9）物资筹备部门
负责制定应急救援物资供应保障预案。负责组织抢险器材和物资的调配。
16.6.应急救援程序
1．发生事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门和公安、环境保护、质检等部门，各部门要立即赶赴事故现场。
2．负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门和环境保护、公安、卫生等有关部门，按照当地应急救援预案要求组织实施救援。
3．当事故不能很快得到有效控制或已造成重大人员伤亡时，立即向上级报告，请求上级危险化学品应急救援指挥部给予支援。指挥部各成员单位接到通知后立即赶赴事故现场，开展救援工作，以减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。
16.7.现场救援专业组的建立及职责
根据燃气设施事故实际情况，成立下列救援专业组：
1、危险源控制组
负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，并根据危险化学品的性质立即组织专用的防护用品及专用工具等。该组由公安部门和消防部门组成，人员由消防队伍、企业义务消防抢险队伍和专家组成。该组由消防部门负责。
2、伤员抢救组
负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。医疗机构应根据伤害和中毒的特点实施抢救预案。该组由卫生部门负责。
3、灭火救援组
负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却、抢救伤员及事故后对被污染区域的洗消工作。由消防部门、企业义务消防抢险队伍组成。该组由消防部门负
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】责。
4、安全疏散组
负责对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作。公安部门及运管部门人员组成，由公安部门负责。
5、安全警戒组
负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。该组由公安部门负责。
6、物资供应组
负责组织抢险物资的供应，组织车辆运送抢险物资。由物资筹备部门负责。
7、专家咨询组
负责对事故应急救援提出应急救援方案和安全措施，为现场指挥救援工作提供技术咨询。该组由安全生产监督部门和质监部门组成。由安全生产监督部门负责。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 17.组织机构、基地建设及人员培训
17.1.组织机构及人员编制
17.1.1.组织机构
天然气供应系统是一个与千家万户，各行各业紧密联系的复杂系统，必须要有高效、严密的组织机构，根据兵团天然气工程的建设规模，结合光正燃气公司运作情况，对天然气管理运行拟确定如下机构和划分各机构职责范围。
将来公司的组织机构可按市场需要和体制改革进行调整。各部门职责、组成如下：
1、光正燃气总公司
光正燃气供气作为天然气供应企业，对外负责全各团场天然气的规划、建设，保证各团的天然气的安全稳定供气。公司按照《企业法》中现有企业制度进行运作，下设行政部、工程部、财务部、用户发展部及生产运营部等职能部门。
2、行政部
行政部主要对公司所属各种机构进行行政、人事、计划、安全等方面进行管理，对外进行各种有关联系和协调。
3、财务部
主要负责总公司的财务计划等工作。
4、工程部
负责全市天然气输配系统施工、安装的监督，设备、管线的巡检、维护、检修和运行管理等项工作，保证管线、设备的正常运行。场站事故抢修，负责管网改线，带气相接等工作以及用户新增热水器的安装。
5、用户发展部
负责全市天然气用户的发展、收费、户内燃气设施的管理工作，表灶具的检验、维护、用户的安全检查及安全教育工作，还须进行新用户的发展和通气点火工作。
6、生产运营部
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】负责燃气公司的安全生产、正常营运等工作，包括职工的培训、用户服务、生产调度、以及各站场的运行管理等，安全部门按相关规定配备一定数量的人员，定岗定责。
17.1.2.人员编制
根据以上组织机构和生产服务功能，确定公司天然气相关人员编制如下，具体实施时企业按实际情况进行调整。本工程依托光正燃气各分公司管理，新增部分人员如下：
人员编制一览表
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|人员编制（人）|备注|
|一|行政部|10||
|二|财务部|10||
|三|工程部|24|每个团场2人|
|四|用户发展部|24|每个团场2人|
|五|生产运营部|72|每个团场6人|
|六|合计|140||

17.2.基地建设
17.2.1.基地建设
基地主要是指办公基地，后方基地是燃气公司机关及指挥调度中心各职能部门办公所在地，是公司生产运行和指挥调度中心，保证整个用气区域各类用户安全稳定的用气，并使输配系统保持良好的运行工作，制定公司长远的发展规划，负责新增管线施工建设，负责新用户发展，通气点火工作，指挥一切有关公司活动。
燃气总公司已建有办公大楼，各种职能比较齐全，本可研再不做考虑。
由于用户的扩展和企业将来发展需要，共需增加综合服务系统一套共5个综合服务站。主要负责不同地区各用户的综合服务工作，包括收费、日常维修及各种日
常服务。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 17.2.2.运行机具及维修设备
根据工程实际需求，为方便生产、抢修、巡检，公司应配置一定数量的运行车辆和维修设备。
一方面，配备一定数量的车辆、电脑、数码摄像机、照相机、水准仪、对讲机等施工管理用机具。
另一方面，配备一定数量的汽车起重机、轻式装载机、内燃冲击夯、林肯焊机、自动管道切割机、工程检查车、柴油发电机、坡口切割机、抢险工程车、亚弧焊机、PE焊机、SPE焊机、维修巡线车、可燃气体检测仪、管线防腐检测仪、抢修照明灯具、井下作业防爆灯具、车载台、手持对讲机、燃气浓度检测仪、多功能小型挖掘机、升降机、调压设备检测台、带气接管设备等施工、抢险机具。
17.3.人员培训计划
本工程输送易燃易爆危险品，从业人员需严格按照各项管理制度及操作程序规范操作，稍有疏忽即可能酿成火灾、爆炸等生产事故，造成财产损失或人员伤亡。
为使从业人员熟悉各项管理制度及操作程序，提高从业人员素质，燃气公司需对公司从业人员进行就业培训及再学习教育，特制定人员培训计划如下：
燃气公司设立专门培训基金；
在场站投运以前，对场站职工进行上岗前培训，并派遣人员到已投运场站进行观摩学习；
对公司管理层进行技术培训，以便能够更有效的进行管理工作；
对安全保障人员进行技术培训，使其能够熟练的使用各种抢修、抢险工具及抢修、抢险操作程序。
燃气公司设立专门培训部门对用户操作人员进行技术操作培训。
燃气公司可根据实际需要由人力资源管理部门制动公司职工再学习计划。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 18.主要工程量、项目管理及实施计划
18.1.主要工程量
本工程可研以近期为主，主要工程量按近期列出。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目||单位||数量|
|一||场站||座||12|
|1|CNG减压加气合建站||座||7||
|2|门站及加气合建站||座||5||
|二||中压管道||Km||140|
|1|De63~De160||Km||140||
|三|高压管道||Km||5||
|四|基地建设（调度中心、抢修维修、服务站等）||||9||

18.2.工程实施原则
1、积极发展用户
根据现状及预测资料，用户的数量对工程投产后的经济效益影响较大，所以本工程对兵团在建设期内就必须将发展用户提到议事日程，分清发展主次，并需政府有关职能部门配合，出台相应环保政策，加大宣传力度以鼓励各类大中型用户用气。
2、管网工程和庭院户内工程同步进行
本工程包括场站、高压管线、中压管网及庭院户内工程，应安排好各项工程的施工组织工作，使其同步进行，以期投入运行时能最大程度发挥其经济效益。
3、做好燃气转换的前期工作
本工程部分小区由供应瓶装液化天然气改为供应天然气，由于气质的改变造成华白数超标，使得本工程顺利投运的部分前期工作必须围绕这一点上进行。居民用
户煤灶具的改造或更换。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】4、强化工程质量意识
天然气属于易燃、易爆物质，安全稳定供气是首要原则，其中工程质量问题是安全工作的重要环节，所以在工程施工过程中必须加强质量意识，加强工程质量监督，使整个工程成为优质工程，确保投产后的安全运营。
18.3.工程实施方法
18.3.1.项目实施流程
城市天然气利用工程建设全过程流程分析框图详见图18.3.1-1。
18.3.2.项目实施原则
符合国家基本建设程序
在进行项目建设中，要符合国家规定的相关基本审批建设程序，认真做好项目各阶段申报工作。除此之外，项目实施还应按国家现行的招投标法中的相关内容进行招投标。项目的设计、供货、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按国家的有关法律法规执行。
进行科学项目管理
业主作为项目的发起人与投资者，与项目建设有着最为密切的利害关系，因此必须对工程建设的全过程加以科学、有效和必要的管理，从而需要采取与之相适应的管理模式去实现。随着现代科学技术、管理技术和信息技术的发展和应用，工程承包商在技术管理能力上的提高和服务范围的延伸，工程总承包，经过多年的不断完善，已深受国际上工程建设项目业主的青睐，并得到了广泛的应用。实施工程总承包，可以切实控制工程的质量、进度与费用，确保工程顺利实施。
项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知有关各方。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】图18.3.1-1：建设过程流程分析图
可前
行期
性准
可研、项目报批、计划、决策、安评、环评、城建口报批
研备
究阶
及段
设
计
阶 设计、报批
段
采
购
招投标
阶
段
施
工
招标、三大控制（质量、进度、费用）、报批
阶
段
试
运 试车、人员培训、制定相关制度
行
阶
段
工验
程收
竣阶 单项验收、报批
工段
投
产
运
行
运行、维护
阶
段
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 18.3.3.保证措施
规范建设项目工程管理行为，确定内部项目管理的职能职责，考核测评项目管理绩效。
建立覆盖设计、采购、施工、试运行全过程的质量管理体系，职业健康安全管理体系和环境管理体系，以保证项目产品和服务的质量、功能和特性，满足合同及相关方的要求。
应建立覆盖设计、采购、施工、试运行全过程的项目管理体系，以提高项目实施的效率和效益。
建设项目工程应实行项目经理责任制和项目成本核算制。
建设项目工程应采用先进的项目管理技术和项目管理方法。采用赢得值管理技术进行费用、进度综合控制。
18.4.工程实施计划
工程实施计划期限为2013~2015年
预可研编制和报批阶段:2013年11-12月
可行性研究报告编制和审批阶段2013年12-2014年2月
初步设计和审批阶段：2014年2月-2014年4月
施工图设计阶段：2014年4月-2014年6月
招标和实施准备阶段：2014年6月
工程施工阶段:2014年7月-2015年11月
设备和管线安装调试阶段:2014年11月-2014年12月
竣工验收阶段：2015年1月
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 19.项目招标
19.1.招标依据
《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》国家发展计划委员会2001年6月18日发布的第9号令
《新疆维吾尔自治区建筑工程招标投标管理办法》新建建(1999)1号
19.2.招标范围
依据《中华人民共和国招标投标法》，本工程对土建工程、设备和材料的供货与安装等进行招标。
根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会3号令）的规定，本工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：
1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；
2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；
3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；
4）单项合同估算价低于以上3条规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
由于本工程项目技术要求高，因此对参与履行项目的供货、设计、施工、监理、安装等单位均要进行必要的资格审查，并应将审查程序与结果形成书面报告，存档备查。
设备采购建议择优选取产品制造质量和服务质量用户反映良好，市场占有率高，具有良好社会声誉的制造商供货，并选择工作性能稳定、经济的设备材料。
建议选择具有大型燃气工程监理甲级资质的单位承担本工程的施工监理工作。
土建施工公开向社会发布招标公告，审查核定具有相应资质等级及具备相关项目施工经验的投标施工单位不得少于三家，委托当地建设工程招标部门进行招投标，
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】按照“公开、公平、公正”的原则，从技术、经济、施工等多方面择优选择施工单位，签订施工合同。
设备安装与电气自动控制的安装应分别选择专业安装施工单位由项目执行单位进行资格审查后确定。
19.3.招标组织形式
招标组织形式为委托招标。
签订委托书及委托代理合同；
发布招标公告，要求参加招标单位信誉好、资质符合建设单位要求；
受理各投标单位的报名并对各报名单位进行资格预审；
向资格预审合格的单位发放资格预审合格通知书；
编制招标文件，并报建设行政主管部门审核备案；
向各审查合格并确认参与投标的投标单位收取投标保证金、图纸押金等，并发放相关招标资料；
编制标底或工程量清单；
组织领取招标资料的投标单位进行现场踏勘；
收集各投标单位的质疑并负责整理汇总后报业主，经业主与设计单位共同协商答复后，向各投标单位发放答疑文件；
负责开标、评标、定标等工作；
核发中标通知书；
负责协调业主与中标单位签订合同。
19.4.招标组织方式
招标组织方式为公开招标。
19.5.招标基本情况
本工程招标的基本情况详见《招标基本情况表》。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
招标基本情况表
建设项目名称：光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||招标范围||招标组织形式||招标方式||不采用招标方式|招标估算金额（万元）|备注|
||全部招标|部分招标|自行招标|委托招标|公开招标|邀请招标||||
|勘察|★|||★|★|||||
|设计|★|||★|★|||||
|建筑工程|★|||★|★|||||
|安装工程|★|||★|★|||||
|监理|★|||★|★|||||
|设备|★|||★|★|||||
|重要材料||||||||||
|其他||||||||||
|情况说明：建设单位盖章年 月 日||||||||||

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 20.投资估算及资金筹措
20.1.编制依据
本工程有关图纸、说明及有关技术资料；
《市政工程投资估算编制办法》建标【2007】164号
《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
《市政工程投资估算指标》第七册燃气工程（建设部2007）
《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）
《基本建设财务管理规定》（财建【2002】394号）
《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》计价格[1999]1283号；
《工程勘察设计收费标准》（2002修订本）计价格[2002]10号
国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)。
《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格【2002】125号）《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）
关于发布《建设工程劳动定额》行业标准的通知（人社部发【2009】10号）新疆维吾尔自治区预算定额及相应取费标准
《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》（新建造【2010】5号）
关于调整新疆维吾尔自治区建筑安装、市政、园林、修缮等工程费用定额及工程量清单计价规费标准的通知（新建造【2009】1号）
类似工程的概算、预算技术经济指标及有关厂家设备报价；
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 20.2.投资估算
20.2.1.费用计算
工程费用
建筑安装费套用上述定额，设备价均按生产厂提供的参考价综合计算，成套设备服务费、设备运杂费、超限设备运输措施费、备品备件费综合按设备费的10%计取。
其他费用
监理费按发改价格[2007]670号文的规定计取。
勘查设计费根据收费管理规定计算。
其他各项费用均按《编制办法》的规定计算。
预备费
按照国家计委 1999年 10月通知，预备费中取消涨价预备费。预备费为基本预备费，费率按8%计。
铺底流动资金
铺底流动资金按国家规定为全部流动资金的30%。流动资金按详细估算法估算。
20.2.2.投资方案估算说明
本估算投资额为近期工程的总投资额。
估算投资中未包括庭院户内管费用。
20.2.3.投资组成
本工程项目总投资为23749.99万元，其中：
工程费用 16290.00万元
其他费用 6120.03万元
预备费 595.90万元
建设期利息 486.58万元
铺底流动资金 77.24万元
本工程投资详见“估算表”。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 20.3.资金筹措
20.3.1.资金来源
按国家有关规定，市政工程资金来源为：一是国家及各级政府财政拨款，二是企业自筹，包括用户集资和企业的各种融资。三是银行贷款，银行贷款分为国内银行贷款和利用外国政府贷款。
20.3.2.资金构成及筹措计划
本工程所需资金为企业自筹30%，其余70%为银行贷款并同步申请国家补助资金，所需资金在三年筹措完成。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 21.财务评价
21.1.编制说明
财务评价的主要依据为国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；建设项目经济评价是项目可行性研究的有机组成部分和重要内容，其目的是通过科学的计算方法来测算项目的效益和费用，对项目的财务可行性和经济合理性进行分析论证，作出全面的经济评价，为项目的科学决策提供依据。本工程是在天然气工程一二期的基础上进行扩建的项目，在进行经济评价时，厘清“现状”“无项目”“有项目”三种状态，利用有无对比法进行财务分析。针对扩建项目特点，以“增量”数据进行折现现金流量分析，同时针对“有项目”的状况进行非折现的盈利分析、偿债能力和财务生存能力分析。在购销价格的基础上，确定相关概率，按照概率树的分析原理进行风险分析，使分析结果更具使用价值。并从宏观和微观两方面论述它的可行性和合理性，为该项目的最终决策提供可靠的经济依据。
21.2.基础数据
21.2.1.生产规模
2015年达到年供天然气4842万方。
21.2.2.实施进度
项目拟 5年建成，投产第 1年达到增产部分的40%设计生产能力，第二年达到60%设计能力，第三年达到80%设计能力，第四年达到90%设计能力，第五年达到100%设计能力计算期24年。
结合当前社会折现率的情况，项目基准收益率按8%考虑。
21.2.3.总投资估算
1．固定资产投资估算
项目固定资产投资估算为 21892.00万元，其中工程费用 16290.00万元，其他
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】费用6120.03万元，预备费595.90万元。
2．无形资产及其他资产估算
项目无形资产及其他资产估算为1440万元。
3．流动资金估算
根据国家规定，项目流动资金的30%应由企业自筹，作为铺底流动资金，计入投资，本项目流动资金按详细估算法估算，达产期正常年份共计 257.48万元，其中铺底流动资金77.24万元。
4．建设总投资
本工程总投资为23749.99万元。
21.3.资金来源及使用计划
1、资金来源
由企业自筹、银行贷款，同步申请国家补助资金。
2、使用计划
固定资产投资按3年分期投入。
21.4.产品销售收入和税金及附加
21.4.1.产品销售收入
目前，根据光正燃气公司供气提供的相关数据，初步确定：
居民：1.37元/Nm3
车用：2.85~3.00元/Nm3
按照用气结构构成，达产期每方气综合销售价为2.50元，达产期产品销售收入为12105万元。
21.4.2.销售税金及附加
企业正常生产经营所需缴纳的税费按国家及地方有关规定执行。销售税金及附加主要为：按规定缴纳13%的增值税、按增值税的7%缴纳城市维护建设税、按增值
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】税的3%缴纳教育费附加。
项目达产年销售税金及附加为1007万元，其中增值税为916万元，城市维护建设税64万元，教育费附加为27万元。
21.5.总成本费用估算
根据本项目的生产规模及设计确定的生产工艺流程，按照成本项目计算产品的生产成本。生产所需的各种原料、辅助材料、燃料、动力等消耗指标根据生产工艺流程由设计确定。
21.5.1.总成本费用
1、外购原材料
根据光正燃气有限公司与塔西南公司签订的供气协议，环塔线为兵团供气价为0.80元/Nm3，达产期正常年份外购原材料费用为4067万元。
2、工资及福利费
项目在光正燃气有限公司原有员工的基础上新增定员 140人，按每人每年平均3.7万元计算，年工资福利费515万元。
3、固定资产基本折旧费
本项目折旧计算采用年限平均法，固定资产基本折旧率4.4%，净残值为4%。本项目年折旧额1386万元。新建固定资产原值为21892万元。
4、年修理基金提存
修理费按固定资产原值的2.7%计提，年提存428万元。
5、其它费用
本费用包括管理和销售部门的办公费、差旅费等其它不属于以上项目的支出，达产期正常年份支出717万元。
6、总成本费用
总成本费用是指项目在一年内为生产和销售而花费的全部成本和费用，为上述各项费用之和。达产期本项目平均年总成本费用 5801万元，其中固定成本 1672万元，可变成本4128万元。
7、经营成本费用
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】经营成本是指从总成本中扣除折旧费、摊销费和利息支出后的成本费用。项目正常年份经营成本5789万元。
8、单位气量成本
投产初期单位气量总成本为1.76元/方，达产期单位气量总成本为1.20元/方，投产期单位气量经营成本为1.48元/方，达产期单位气量经营成本为1.20元/方。
项目逐年的总成本费用详见财务评价附表。
21.6.财务效益分析
21.6.1.利润及利润分配
项目根据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求进行经济评价，成本与收入的估算根据项目的实际情况进行选取。根据国家有关规定项目的企业所得税税率为25%。根据国家相关政策，提取10%的盈余公积金。
项目逐年的经营收入扣除总成本费用和营业税金及附加（含增值税）即得年利润总额，详见附表。
项目达产年利润总额为3973万元。
21.6.2.财务盈利能力分析
通过项目投资财务现金流量计算，所得税前项目投资财务净现值为16699万元、财务内部收益率为14.96%，所得税后项目投资财务净现值为9646万元（Ic=8%）、财务内部收益率为12.39%，说明本项目的盈利能力基本能够满足经营要求；同时，财务净现值均大于零，说明项目在财务上是可行的。按此计算的所得税后项目投资回收期为8.62年（含建设期），说明投资回收期符合行业基本要求。
21.7.偿还能力分析
从项目资产负债表可以看出，投产年资产负债率最大，为89%，以后各年逐年降低，总的来看项目达产期各年的资产负债率均低于50%，说明项目具有偿债能力较好。
同时，项目达产后各年的流动比率与速动比率均大于100%，说明项目资产具有较好的流动性。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 21.8.不确定性分析
21.8.1.盈亏平衡分析
盈亏平衡分析是通过计算盈亏平衡分析点，分析项目对气量变化的适应能力。
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为
BEP=[年固定总成本/（年输气收入-年可变总成本-年销售税金及附加）]*100%计算结果为项目的盈亏平衡点为设计能力的43%。
21.8.2.敏感性分析
敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济评价和指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。
本工程为城市公用设施，影响因素较多，主要影响因素为固定资产投资、经营成本、输气收入。现对以上三个因素分别提高和降低5%、10%、15%、20%，进行单因素分析，判别各因素的敏感程度及对项目内部收益率和投资回收期限的影响。详细见“敏感性分析表”及“敏感性分析图”。
从图表中可以看出输气收入较为敏感，其次为经营成本和固定资产投资。因此项目要获得比较好的经济效益，应制定合理的收费标准，降低成本，控制投资。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 21.9.财务评价结论
21.9.1.财务评价报表及主要指标
根据本次估算的投资、产品生产成本，按照现行的财税制度要求进行企业经济分析评价，根据以上各表测算出的项目经济效益主要指标详见表。
经济评价主要指标表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|指 标 名 称|单位|指标|备注|
|1|达产年销售收入|万元|8498||
|2|达产年销售税金及附加|万元|664||
|3|达产年增值税|万元|604||
|4|达产年总成本费用|万元|5796||
|5|达产年所得税|万元|805||
|6|达产年税后净利润|万元|2414||
|7|项目投资财务内部收益率||||
||税前|%|10.42||

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
||||||
|-|-|-|-|-|
||税后|%|8.52||
|8|项目投资回收期||||
||税前|年|9.67|含建设期|
||税后|年|10.63|含建设期|
|9|盈亏平衡点|%|55||

21.9.2.评价结论
从以上分析可以看出，财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求；财务净现值大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的；项目的投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率和平均利税率，说明本项目投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。盈亏平衡点为55%，项目回收期较长，但总体评价：该项目正常年各项经济指标一般，有一定的抗风险能力。投资回收年限及内部收益率符合行业标准，财务评价本项目可行。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 22.社会效益分析
“十二五”期是新疆实现跨越式发展和长治久安的关键时期，也是新疆优势资源大开发的重要时期，如何利用丰富的资源对新疆经济发展和居民生活水平提高起到拉动作用，已成为各级政府的重要工作，自治区规划“十二五”期间重点实施“气化新疆”等重点工程，让利于民、造福边疆各族群众，同时也逐步放宽天然气利用政策，增加当地利用天然气规模，加快推动资源优势向经济优势转化，为兵团气化工程建设提供了良好的机遇，正是兵团成立燃气公司的好时机，紧抓这个机遇，对兵团未来能源结构优化和提高团场小城镇居民生活质量起到积极的推动作用。
本项目是在兵团现有气化工程的基础上建设的，充分发挥现有环塔管线途径兵团的条件，对未气化的团场合理科学布局。项目建设符合兵团“十二五”能源建设规划目标，有利于提升兵团城镇化水平和提高职工生活水平，使偏远、规模小团场共享“新疆能源大通道”的优势条件。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】 23.问题与建议
23.1.问题
23.1.1.气源问题
光正燃气有限公司已积极开展了气化第三师未气化团场的前期工作，协调了兵团各团部的土地等审批手续，并且积极联络上游供气单位，落实了部分师、团的气源问题，但仍有部分师、团的气源未得到最后的确定，有待政府层面积极参与协调。
23.1.2.用户发展问题
由于三师范围内较大的师部、团部均以被气化，这一部分团场人口规模较大，地理位置较好，经济发展好，所以气化工程经济效益好，而剩余团场由于人口规模小，地理位置较偏，不管是管输还是槽车运输成本较大，致使这一部分团场天然气工程利润较低。采暖用气受政策影响，无法大力发展，因此用户较难发展。
23.2.建议
23.2.1.积极争取享受与自治区城市供气补贴政策
三师偏远团场居民收入相对城市居民较低，为发展天然气用户，建议积极争取政策，享受兵团优惠政策，使气化工程真正让兵团偏远团场职工用得起。
23.2.2.积极争取国家对兵团气化工程资金支持
第三师未气化团场偏远、规模小，团场经济总量小，综合经营效益差，加上兵团无财政收入，建议国家给予第三师这些团场气化工程资金支持。
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
||
|-|
|N0 100 200图 例天然气综合加气站中压燃气管线拟建阀井|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
||
|-|
|N0 100 200图 例天然气综合加气站中压燃气管线拟建阀井|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
||
|-|
|N0 100 200图 例天然气综合加气站中压燃气管线拟建阀井|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
||
|-|
|N0 100 200图 例天然气综合加气站中压燃气管线拟建阀井|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
P1
P1
【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】
||
|-|
|站油加路道外站|

【光正燃气有限公司气化第三师部分团场工程可行性研究报告】