新疆沙湾县第三水源地工程
可行性研究报告
新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司
专业资质：工程咨询证书编号：工咨乙 13520070060二〇一五年三月
院 长：张黎明
总 工：马 艳
分院院长：周吉军
分院总工：高宗昌
沙湾县第三水源工程
可行性研究报告
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：张亦冰李学红
张美君张红王银良
校核：王江涛陈焰炯
张 良张小湘
姜 莹张 红文金凤
项负：李云霞
编写：李云霞 陈海涛
何 卉 鲁 远
丛 洁 刘 婷兰晶晶
目 录
1概述 ......................................................................................................................... 11.1项目背景 ......................................................................................................... 21.2编制依据 ......................................................................................................... 31.3编制范围及内容 ............................................................................................. 51.4编制原则 ......................................................................................................... 51.5主要结论 ......................................................................................................... 5 2水文 ......................................................................................................................... 92.1流域概况 ....................................................................................................... 102.2气象 ............................................................................................................... 132.3水文站网及基本资料 ................................................................................... 162.4径流 ............................................................................................................... 172.5洪水 ............................................................................................................... 262.6泥沙 ............................................................................................................... 372.7水位流量关系 ............................................................................................... 392.8冰情、水温及水化学 ................................................................................... 41 3工程地质 ............................................................................................................... 433.1区域地质概况 ............................................................................................... 443.2工程地质条件 ............................................................................................... 513.3天然建筑材料 ............................................................................................... 763.4结论与建议 ................................................................................................... 79 4城市概况 ............................................................................................................... 834.1县城性质、历史沿革、行政区划 ............................................................... 844.2自然条件 ....................................................................................................... 854.3人口规模和社会经济发展水平 ................................................................... 884.4沙湾县城供水现状及存在的主要问题 ....................................................... 894.5城市总体规划概况 ....................................................................................... 925.3沙湾县城水资源供需平衡 ......................................................................... 100 6项目建设的必要性 ............................................................................................. 1046.1现状供水系统存在的主要问题 ................................................................. 105
6.2项目建设的必要性 ..................................................................................... 106 7工程设计标准 ..................................................................................................... 1097.1水量、水质和水压目标 ............................................................................. 1107.2各专业主要设计标准 ................................................................................. 110 8水源论证 ............................................................................................................. 1118.1水源的选择 ................................................................................................. 1128.2流域沙湾灌区社会经济概况及水资源开发利用现状 ............................. 1138.3金沟河流域沙湾灌区国民经济发展及需水预测 ..................................... 1158.4供需平衡分析 ............................................................................................. 1328.5工程规模的确定 ......................................................................................... 1438.6水源等级分析 ............................................................................................. 144 9工程方案论证 ..................................................................................................... 1629.1供水系统方案 ............................................................................................. 1639.2第三水厂厂址选择 ..................................................................................... 1639.3取水工程 ..................................................................................................... 1639.4输水工程 ..................................................................................................... 165 9.5第三水厂 .................................................................................................... 1749.6配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区联系管） ............................. 188 10推荐工程方案 ................................................................................................... 19010.1设计原则 ................................................................................................... 19110.2工程建设规模及主要工程内容 ............................................................... 19110.3取水工程 ................................................................................................... 19210.4输水工程 ................................................................................................... 20310.5第三水厂 ................................................................................................... 21210.6配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区联系管） ........................... 235 11施工组织设计 .................................................................................................... 24111.1施工条件 .................................................................................................... 24211.2料场选择与开采 ........................................................................................ 24511.3施工导截流 ................................................................................................ 24811.4主体工程施工 ............................................................................................ 250
11.5施工交通及施工总布置............................................................................ 25511.6施工总进度 ................................................................................................ 26111.7主要技术供应 ............................................................................................ 263 12主要工程量及主要设备材料 ........................................................................... 26412.1主要工程量汇总表 ................................................................................... 26512.1阀件汇总表 ............................................................................................... 26512.3水厂主要构筑物及设备材料表 ............................................................... 266 13管理机构及人员编制 ....................................................................................... 27113.1管理机构 ................................................................................................... 27213.2定员编制 ................................................................................................... 27213.3工程运行管理 ........................................................................................... 272 14征地与拆迁 ......................................................................................................... 277 14.1概述 .......................................................................................................... 27814.2征地范围 ................................................................................................... 27914.3工程建设征地实物调查 ........................................................................... 280 14.4农村移民安置规划 .................................................................................. 28414.5移民后期扶持规划 ................................................................................... 287 14.6专业项目处理 .......................................................................................... 288 14.7补偿投资估算 .......................................................................................... 28814.8分年投资计划 ........................................................................................... 294 15水源防护 ........................................................................................................... 29515.1水源防护依据 ........................................................................................... 29615.2水源防护措施 ........................................................................................... 296 16环境保护 ........................................................................................................... 29716.1措施依据 ................................................................................................... 29816.2施工期环境影响分析及措施 ................................................................... 29916.3运行期环境影响分析及措施 ................................................................... 30216.4建设项目预期治理效果 ........................................................................... 30516.5环境保护投资初步估算 ........................................................................... 30516.6结论及建议 ............................................................................................... 306
17水土保持 ............................................................................................................. 30717.1概述 ........................................................................................................... 30817.2主体工程水土保持评价 ........................................................................... 31317.3水土流失防治责任范围及分区 ............................................................... 32217.4水土流失预测 ........................................................................................... 32417.5水土流失防治标准和总体布局 ............................................................... 33017.6分区防治措施设计 ................................................................................... 33217.7水土保持监测与管理 ............................................................................... 34117.8水土保持投资 ........................................................................................... 343 18节能设计 ........................................................................................................... 34518.1设计依据 ................................................................................................... 34618.2主要节能降耗措施 ................................................................................... 346 19消 防 ............................................................................................................. 350 20安全生产与卫生 ............................................................................................... 35220.1设计依据 ................................................................................................... 35320.2总体设计 ................................................................................................... 35420.3劳动安全 ................................................................................................... 35620.4工业卫生 ................................................................................................... 35820.5安全卫生设施 ........................................................................................... 36020.6投资估算 ................................................................................................... 362 21工程投资估算 ................................................................................................... 363 21.1编制依据 .................................................................................................. 364 21.2总投资估算 .............................................................................................. 364 22经济评价 ........................................................................................................... 36922.1项目概况 ................................................................................................... 36922.2项目评价依据 ........................................................................................... 37022.3项目投资与资金筹措 ............................................................................... 37022.4总成本费用估算 ....................................................................................... 37022.5销售收入及销售税金估算 ....................................................................... 37222.6项目财务评价指标 ................................................................................... 372
22.7盈利能力分析 ........................................................................................... 37222.8贷款偿还能力分析 ................................................................................... 37322.9评价结论 ................................................................................................... 373 23项目招标及内容 ............................................................................................... 38223.1编制依据 ................................................................................................... 38323.2招标范围 ................................................................................................... 38323.3招标组织形式 ........................................................................................... 38323.4招标方式 ................................................................................................... 383 24结论及存在问题 ............................................................................................... 38424.1结论 ........................................................................................................... 38524.2存在问题 ................................................................................................... 385
1 概述
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：李学红
校核：张 良
编写：李云霞
1.1项目背景
1.1.1项目建设的背景
沙湾县位于新疆维吾尔自治区北部，准噶尔盆地南缘，天山北麓，地处东经84°57′～86°9′，北纬43°29′～45°56′之间。东距自治区首府乌鲁木齐市 185km。
东界石河子市、玛纳斯县，与玛纳斯县隔河相望；南到依连哈比尔尕山分水岭，与和静县毗连；西至巴音沟、开干齐、小拐与乌苏市、克拉玛依市、奎屯市接壤；
北伸古尔班通古特沙漠，与和布克赛尔蒙古自治县为邻，北疆铁路、乌伊公路、乌奎高速公路横穿境内，战略地位至为重要。沙湾县城是沙湾县的政治、经济和文化中心，是以发展农副产品加工、纺织、石油化工、食品工业及旅游为主的综合型城镇，是天山北坡经济带重要节点。
近年来，沙湾县工业生产规模不断扩大，以棉纺、粮油、棉浆粕、番茄酱、乳制品、煤炭、煤化工、电力、建材等为主要组成部分的工业发展新格局初步形成。沙湾县现状工业园区共有5处，分别是哈拉干德综合工业园区、金沟河综合工业园、柳毛湾农副产品转化工业园区、东湾煤化工产业园和安集海工贸园区。
其中金沟河综合工业园区与沙湾县城隔金沟河对望，距离沙湾县城中心约2km，即是新疆工业循环经济示范园区、全疆和天山北坡“农副产品、纺织加工节点”，也是沙湾县城的有机组成部分。金沟河综合工业园区作为本供水工程的主要供水对象，经过近年来的建设和发展已初具规模，现已有 13家企业进驻，主要有中粮集团沙湾番茄制品分公司、中材屯河沙湾五宫水泥分公司、中粮集团天海粮油公司、金牛集团沙湾盖瑞乳业公司、秦岭纺织公司等。
现状沙湾县县城供水水源主要有：沙湾县第一水厂、第二水厂和金沟河综合工业园区的自备水井。现状沙湾县第一水厂供水能力在 4万m3/d～6万 m3/d之间，第一水厂实际供水量为 1206.12万m3（已扣除供给县城周边乡镇的生活用水量450万m3）。第二水厂采用抽取深层地下水作为县城备用水源，通过二级加压的方式向县城供水，现有水源井7眼，现状供水能力为2.3万m3/d，水厂现状实际供水量为 181.25万m3。现状年金沟河综合工业园区企业自备井 23眼，实际供水量为1220万m3，全部采用自备井水水源。根据水资源利用现状，现状年沙湾县城实际供水量为2607.37万m3，总需水量为3014.52万m3，缺水量为407.15万m3，尤其在夏季用水高峰期缺水问题尤为突出，导致县城出现断水、停水现象，而第一、第二水厂只能按片区轮流供水。今后随着城镇化进程的进一步加快
和生活质量的不断提高以及经济的快速发展，县城内生活和工业需水量与日俱增，水资源供需矛盾将更加突出。就目前供水工程的规模，远不能保证县城常住人口逐年上升以及工业快速发展的需水要求。日益突出的用水矛盾已成为制约沙湾县城发展的主要瓶颈。
鉴于沙湾县城供水现状存在的问题，兴建沙湾县第三水源地工程显的尤为迫切。该工程的兴建不仅会改善城区居民的生活生产环境，缓解用水紧张局面，还会对沙湾县城乃至整个周边地区工业和旅游业的较快发展提供有力保障。
1.1.2可行性研究报告的编制过程
为加快本工程的建设，尽早发挥其社会及经济效益，沙湾县住房和城乡建设局于2014年5月委托新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司（以下简称“设计院”）进行沙湾县第三水源地工程可行性研究报告的编制工作。在此之前，我院已经组织各专业人员，多次到现场进行踏勘，收集基础资料，并对该工程进行了前期的准备工作，并与主管部门积极进行沟通，初步确定取水点的位置、输水管线线路、第三水厂及配水干管的位置。于2014年5月中旬我院展开勘测工作，8月设计院完成了“沙湾县第三水源地工程可行性研究报告”，并在2014年8月和 12月分别通过了由沙湾县住房和城乡建设局和塔城地区发改委组织的专家评审，项目组根据专家意见进行相应的补充修改和完善，目前该项目待批。
1.1.3工程概况
沙湾县第三水源地工程是解决沙湾县城生活（包括居民生活和公共用水）和工业用水的一项重要工程，该工程包括取水工程、输水工程、第三水厂及配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区联系管）四部分组成。输水管线采用单管布置，全长18.68km，其中无压段管线长11.66km，采用 DN1200和 DN1000的预应力钢筋混凝土管；有压段管线长7.02km，有压输水管采用DN800玻璃钢管，压力等级为0.6MPa和1.0MPa，刚度为10000N/m2。第三水厂日处理规模为10万m3/d。
配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区联系管）管线全长5.08km，近期按需要单管布置，采用管径为DN900，壁厚为 10mm的涂塑钢管。工程建成后，近期每年可向沙湾县城供水约2000万m3，工程估算投资为 21227.13万元。
1.2编制依据
主要规程、规范
1、《城市给水工程项目建设标准》（建标120-2009）；
2、《城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准》（CJJ41-91）；
3、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
4、《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）；
5、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
6、《防洪标准》（GB50201-94）；
7、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
8、《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）；
9、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》；
10、《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ58-2009）；
11、《二次供水消毒设备选用与安装》（02S104）；
12、《给排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》（CECS138:2002）；
13、《给排水工程结构设计规范》（GB50069-2002）；
14、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1-16453.6-1996）；
15、《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）；
16、《水工建筑物抗震设计规范》（SL203-97）；
17、《构筑物抗震设计规范》（GB50191-93）；
18、《水利水电工程地质勘察规范》（GB50287-99）；
19、《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》（SL251-2000）；
20、《水利水电工程建设征地移民设计规范》（SL290-2003）；
其他国家市政工程部分工程建设标准强制性条文等。
依据文件
1、设计合同（沙湾县住房和城乡建设局、新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司2014年5月签）；
2、《新疆金沟河流域规划报告》（2011年）；
3、《沙湾县2012年国民经济和社会发展统计公报》；
4、《沙湾县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5、《新疆沙湾县城市总体规划》（2010-2030）；
6、《沙湾县工业园总体规划》（2011-2025）；
7、《新疆金沟河向独山子石化供水水资源配置规划报告》；
8、《中国石油独山子石化分公司金沟河引水工程水资源论证报告》；
9、《水质检验报告》（2014年5月）。
1.3编制范围及内容
根据与建设单位签订的合同内容，本项目主要设计范围为取水工程、输水工程、第三水厂及配水干管（第三水厂至大美沙湾片区联系管）。按照《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》中的有关要求，对沙湾县第三水源地工程进行设计，主要解决沙湾县城近远期人饮和工业用水的缺水问题。本工程以沙湾县城供水现状为基础，以金沟河流域规划和城市总体规划为指导，重点论述以下几个问题：
1、科学阐述本工程建设的必要性。
2、合理确定本工程的建设规模。
3、对本工程的取水工程、输水工程、第三水厂及配水干管（第三水厂至大美沙湾片区联系管）进行方案论证及设计。
4、进行本期建设工程的投资估算和工程经济效益分析。
1.4编制原则
本工程设计主要遵循以下设计原则：
1、符合国家有关政策法令、规范、标准的要求。
2、结合《新疆金沟河流域规划》（2011年）和《新疆沙湾县城市总体规划》（2010-2030），对居民用水和工业用水确定出符合城区实际的供水规模，并对规划区水资源作统一规划，远期、近期相结合，对今后水资源更新留有余地。
3、采用安全供水的技术措施，保证供水系统的安全可靠，并便于操作及管理。
4、贯彻节能方针，推广节能技术，力求取得较好的社会效益。
5、保护水源，输水沿线及水厂的环境、制定保证水质的措施，要求水质符合国家生活饮用水卫生标准。
6、管网的敷设按照近远期结合，分期建设的原则。
7、符合《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》中规定的给水工程可行性研究报告深度要求。
1.5主要结论
沙湾县第三水源地工程主要由取水工程、输水工程、第三水厂及配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区联系管）四部分组成。本次取水工程按远期 2025
年4000万m3规模进行设计，一次建成；输水工程、第三水厂及配水干管（第三水厂至大美沙湾片区联系管）按近期 2020年规模进行设计。近期本工程年供水量约为 2000万m3，输水管道设计流量为 1.24m3/s。第三水厂日处理规模为 10万m3/d。配水干管（第三水厂至大美沙湾片区联系管）设计流量为 1.5m3/s。工程估算投资为21227.13万元。供水水价为1.85元/m3。
工程特性表
|||||
|-|-|-|-|
|序号及名称|单位|数量|备注|
|一、水文||||
|1.工程点以上集水面积|km2|1688||
|3.多年平均年径流量|万m3|3.527||
|4.枯水期95%频率径流量|万m3|2.977||
|5.工程点洪峰流量||||
|20年设计洪水标准及流量|m3/s|49.2||
|50年校核洪水标准及流量|m3/s|26.6||
|6.泥沙||||
|多年平均悬移质年输沙量|万t|66.5||
|多年平均含沙量|kg/m3|2.04||
|二、工程占地||||
|1.永久占地|亩|176.48||
|2.临时占地|亩|641.54||
|三、主要建筑物及设备||||
|1.取水工程||||
|a.首部取水口||||
|型式|||侧向引水|
|集水井||||
|闸门数|扇|1||
|设计流量|m3/s|1.65||
|孔口尺寸|m|1.5×1.7|宽×高|
|数量|座|1||
|尺寸|m|3×3×8.15|长×宽×高|
|b.取水渗管||||
|取渗干管管长度|m|1220|DN1200、预制钢筋砼管|
|取渗支管管长度|m|644|DN1200、预制钢筋砼管|
|c.渗管末端集水井||||
|数量|座|1||
|尺寸|m|3.2×3.4×12|长×宽×高|
|引水闸门数量|扇|1||
|引水闸门尺寸|m|1.5×2.0|宽×高|
|节制闸门数量|扇|1||
|节制闸门尺寸|m|1.4×1.3|宽×高|
|d.集水廊道||||
|数量|座|2||
|总长度|m|145|钢筋砼|
|尺寸|m|2.3×3.7|净宽×高|
|e.截渗墙||||
|长度|m|155.30|C20埋石砼|
|顶宽|m|0.6|直墙|
|f.附属建筑物||||
|检查井数量|座|7|钢筋砼结构|
|尺寸|m|3.2×3.2×10|长×宽×高|
|防洪堤（重建）||||
|长度|m|150|C20埋石砼|
|型式|m|3.1×5.5|宽×高(重力式)|

|||||
|-|-|-|-|
|序号及名称|单位|数量|备注|
|2.输水工程||||
|a.无压段||||
|管道长度|km|0.17|DN1200，预应力钢筋混凝土管|
||km|11.49|DN1000，预应力钢筋混凝土管|
|流速|m/s|2.2m/s～3.9m/s||
|充满度||0.42～0.609||
|附属建筑物|分水井1座、稳流井1座、检查井29座、过路涵2座、阀井1座|||
|b.有压段||||
|管道长度|km|7.02|DN800，SN10000N/m²|
|流速|m/s|2.45m/s||
|水头损失|m|32.58||
|附属建筑物|镇墩6座、进排气阀井9座、排水井阀1座、流量计井1座、减压阀井1座、过路涵4座|||
|3. 第三水厂||||
|水处理量|万m3/d|10||
|4.配水工程||||
|管道长度|km|5.078|DN900×10mm，涂塑钢管|
|流速|m/s|2.33||
|水头损失|m|32.71||
|附属建筑物|镇墩7座、进排气阀井7座、排水阀井1座、流量计井1座、阀井1座、分水口阀井3座、减压阀井1座、过路涵27座、铁路盖板涵1座、顶管施工建筑物3个|||
|四、施工||||
|1.主体工程量||||
|明挖土方|万m3|81.48||
|填筑土方|万m3|62.6||
|混凝土和钢筋混凝土|万m3|1.99||
|2.主要建筑材料数量||||
|钢筋、钢材|t|197.85||
|水泥|t|2261.38||
|汽油、柴油|t|511.69||
|3.所需劳动力||||
|总工时|万|19.71||
|高峰人数|人|596||
|4.施工动力及来源|||网电为主，自备发电辅助|
|5.施工工期|月|16||
|五、经济指标||||
|1.总投资|万元|21227.13|含建设期利息|
|2.工程建设直接费|万元|16053.75||
|3.工程建设其他费|万元|2185.17||
|4.基本预备费|万元|1823.89||
|5.建设期利息|万元|511.12||
|6.水土保持部分投资|万元|406.53||
|7.环境保护部分投资|万元|246.67||
|8.供水水价|元/m3|1.85||

2 水文
审定：高宗昌
审核：王银良
校核：文金凤
编写：兰晶晶
2.1流域概况
2.1.1流域概况
金沟河流域位于新疆塔城地区沙湾县境内，属玛纳斯河流域内的一条较大内陆河流。该河发源于天山北坡的依连哈比尔尕山，水流由南向北，流经山区、冲洪积平原区，汇入玛纳斯河，最终流归尾闾玛纳斯湖。金沟河流域地理位置介于东经85°03′～85°49′，北纬43°30′～44°33′之间，南北以天山山脉和古尔班通古特沙漠南缘为界，东西与宁家河和巴音沟河为邻，山区集水面积1688km2（出山口红山头以上）。河水流至下游洪沟水库和海子湾水库后被拦截，一般年份无水流入玛纳斯河。
金沟河源头为高程5000m左右的永久性冰川地带，最高峰海拔5242m，海拔 3800m以上大部分面积为永久性积雪和冰川所覆盖。据《中国冰川目录》分析，金沟河源头共有冰川 210条，冰川总面积207.09km2，冰川总储量16.81km3，平均覆盖层厚度81m，冰川冻结系数16.3％，多年平均冰川融水量1.232×108m3，约占金沟河总径流量的35.0％左右，是该河的主要补给源。
在海拔1700m～3800m范围内，有一条绿色植被覆盖带，此区降水量比较大，蒸发量相对较小，土壤受淋溶作用和生物累积腐殖作用都很强烈，有机质含量较多。土壤类型属于高中山草甸土，植被为高山草甸带和亚高山草甸带，以喜湿的沙草科、可蓼科为主，植物生长茂密。在此区的中下部，土壤类型属于灰褐森林土和山地黑钙土，天山云杉等比较发育，分布于山体的阴坡或半阴坡，属天山森林带。
海拔 1700m以下区域，野生植被逐渐减少，覆盖程度变差，此区河床由粗颗粒卵石组成，水体渗漏量较大。近出山口河段为低山丘陵区，降水稀少，蒸发强烈，野生植被更为稀疏。表层覆盖着第四系黄土及砾石层，下部为比较完整的基岩。
自河源至河流出山口红山头（海拔高程820m），主河道长约90km，沿程汇集有包尔格腊、阿克达斯、阿尔恰特、白杨沟、小白杨沟以及大南沟等一级支流，总集水面积1688km2，流域形状呈矩形，水系为羽状水系。以出山口为界，上游南部山区为径流的形成区，下游北部冲积平原区为径流的散失区。详见流域水系及水文站网示意图（图2.1-1）。
随着流域各业用水量的不断增加，加上平原水库的拦蓄，在河流平、枯水年份已无水输入玛纳斯河；有较大洪水发生时，平原水库泄洪水量才能到达玛纳斯河干流。
2.1.2现有水利工程概况
在金沟河出上口以上，人类活动不多。只有以农牧业生产相结合的沙湾县西戈壁乡、博尔通古乡和兵团农八师 142团的个别单位。山区无蓄水工程，农牧业用水量很少，主要靠小型和简陋的引、输水工程满足灌溉和牲畜等需水。在出山口附近，建有金沟河渠首等引水工程及其相应的输水渠系，为下游灌区各业供水。在流域平原中下游区，建有洪沟水库和海子湾水库，主要是拦蓄金沟河的洪水和冬闲水，补充灌溉期因河道天然来水不足的农业用水。金沟河上主要水利工程简介如下：
金沟河渠首
金沟河引水渠首始建于 1960年，位于金沟河出山口处，为人工弯道式渠首。由引水闸、泄洪冲沙闸、溢流堰等组成，引水闸为 3孔，单孔宽4m，设计流量45m3/s；泄洪冲沙闸为 5孔，单孔宽5m，设计泄流量220m3/s。
洪沟水库
洪沟水库始建于 1961年，1970年和 1992年又完成二、三期扩建工程。
2000年至 2003年，完成大坝安全鉴定、初步设计和技施设计，2005年完成工程施工。洪沟水库为碾压式均质土坝，最大坝高12.8m，总库容 1910.2万m3，其中死库容 333.5万m3，兴利库容 1001.3万m3，控制灌溉面积 8.5万亩。水库泄水建筑物包括东、西泄水涵洞和泄洪闸，合计最大泄水流量为217m3/s。
海子湾水库
海子湾水库始建于 1954年，1958年建成蓄水 200万m3，1964年开始扩建，至 1978年总库容达到 1500万m3。经过水库大坝安全鉴定、初步设计和技施设计，目前水库的除险加固施工已基本完成。海子湾水库为碾压式均质土坝，最大坝高12.0m，总库容 1825万m3，其中兴利库容 1461.7万m3，控
制灌溉面积 39.2万亩。水库泄水建筑物包括泄水涵洞和溢洪闸，合计最大泄水流量为161.5m3/s。
金沟河流域水系、水文站网示意图
图2.1-1
2.1.3拟建工程概况
拟建的沙湾县第三水源地工程，其取水工程采用渗管引水布置型式，渗管位于拟建红山水库坝后至金沟河渠首间 1.5km的河道内，通过18.68km输水管线输水至沙湾县城东南部的第三水厂，供沙湾县城镇居民及部分工业用水。
2.2气象
金沟河流域地处欧亚大陆腹地，且地形起伏较大，最大落差近5000m，具有大陆性及垂直分带气候特征，山区与平原气候差异很大。南部山区海拔 1900m以上属于大陆性半湿润气候，冬季高寒，夏季凉爽；海拔 1500m以下的低山丘陵及平原区，属于大陆性温带干旱气候。
工程区原红山头水文站具有1962～1982年气温、降水、蒸发资料，而沙湾县气象站观测年限较长，且观测项目较为齐全，其观测场高程为522.2m，距离工程区约20km，因此本次气象统计中气温、降水、蒸发选用红山头站，其他气象要素选用沙湾县气象站为参证站，红山头气象站气象要素成果见表2.2-1，沙湾县气象站1956～2007年气象资料统计成果见表2.2-2。两站气象要素分析如下：气温（红山头站）：多年平均气温6.6℃，多年月平均气温最高23.4℃，发生于 7月份；多年月平均气温最低-12.4℃，发生于 1月份；极端最高气温37.5℃，极端最低气温-31.4℃。
降水（红山头站）：多年平均降水量175.6mm，以4～6月份最多，冬季降水稀少，最大一日降水量为28.6mm，全年降水量大于 0.1mm的天数为75.3天，大于5.0mm的降水天数为11.8天。
蒸发（红山头站，Φ20cm）：多年平均蒸发量2569.6mm，其中5～8月蒸发量占全年的68％，12月至次年2月的蒸发量仅占全年的2%。
风速、风向（沙湾气象站）：多年平均风速为2.4m/s，历年最大风速20m/s，风向多为SW和W。
其他（沙湾气象站）：多年平均气压959.3mb，平均水气压6.6mb；多年平均日照时数为2874.3h；多年平均无霜期 170.1天；多年平均降雪日数 30.3天，积雪日数118.6天，最大积雪厚度40cm，最大冻土深度182cm。
本次还收集到了八家户水文站多年平均气温、降水、蒸发量资料：多年平均气温5.5℃，多年平均降水量382.5mm，多年平均蒸发量1686.8mm，由于八家户水文站位于红山头上游，可以看出其降水量要大于红山头站，而气温及蒸发量均
小于红山头站。
红山头站历年各月气象要素统计表
表2.2-1
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|单位|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|
|平均气温|℃|-12.4|-11.8|-1.2|9.4|16.9|21.8|23.4|
|极端最高气温|℃|5.0|8.0|18.5|28.5|34.5|37.5|37.4|
|极端最低气温|℃|-31.4|-27.2|-23.5|-13.0|1.0|7.2|14.6|
|降水量|mm|5.8|4.5|10.9|29.6|26.4|19.3|13.2|
|蒸发量（Φ20cm）|mm|16.0|24.3|60.5|208.3|359.7|447.5|502.5|
|项目|单位|8月|9月|10月|11月|12月|全年||
|平均气温|℃|20.6|15.1|6.8|-3.4|-6.1|6.6||
|极端最高气温|℃|36.7|33.0|26.2|13.5|3.0|37.5||
|极端最低气温|℃|7.2|-2.0|-9.6|-25.0|-30.5|-31.4||
|降水量|mm|21.6|12.3|17.8|7.6|6.7|175.6||
|蒸发量（Φ20cm）|mm|430.8|303.1|152.2|47.4|17.3|2569.6||

沙湾县气象站历年各月气象要素统计表
表2.2-2
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|单位|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|全年|
|平均气压|mb|968.4|967.1|963.3|957.3|954.1|949.5|946.8|949.6|956.5|962.4|967.7|969.2|959.3|
|平均水气压|mb|1.5|2|4.3|6.4|8.4|11.1|12.7|11.9|8.6|6.1|4.1|2.2|6.6|
|平均相对湿度|%|79|79|73|51|42|40|42|44|46|58|75|80|59|
|日照时数|h|168.1|170.7|215|255.9|301.9|309.1|332.5|318.6|276.8|240.6|161|124.1|2874.3|
|平均气温|℃|-16.5|-13.3|-1.1|11.2|18.8|23.9|25.6|23.6|17.5|8.2|-2.4|-12.3|6.9|
|极端最高气温|℃|6.5|10.7|21.5|32.1|37.5|38.7|42.8|39.8|35.2|28|16.5|3.8|42.8|
|极端最低气温|℃|35.3|-33.7|-25|-18.3|0.2|7.2|11.5|7|-2.5|-9.5|-21.7|-37|-37|
|降水量|mm|6.2|6.8|15.8|27.7|26.2|22.8|16.9|16.4|12.2|14.8|12.9|6.9|185.5|
|日最大降水量|mm|7.3|9.8|17.6|28.6|26.6|20.1|22|19.5|15.9|17.7|13.2|5.7|28.6|
|蒸发量|mm|7.8|14.4|52.9|186.1|310.4|364.4|389|336.2|232.4|115.3|29.8|7.2|2045.9|
|平均风速|m/s|1.8|1.8|2.4|3.2|3.3|3.1|2.9|2.7|2.6|2|1.9|1.7|2.4|
|最大风速|m/s|12|13|9|15|20|20|17|18|15|14|11|7|20|
|最大风风向||W|W|3个|WNW W|SW|W|NW|W|SW|WNW|WNW|3个|SW W|
|最多风向||SW|SW|SW|NE|ENE SW|SW WNW|SW|ENE|ENE|SW|SW|SW|SW|
|最多风向频率|%|24|18|15|11|11|11|12|13|11|12|16|21|14|
|霜日数|d|27|23.8|19.3|3.7|0||||0.9|8.9|22.3|23.8|129.6|
|降雪日数|d|7.2|5.5|3.6|1.1|0|||||1|3.7|8.1|30.3|
|积雪日数|d|31|28.1|16.6|0.9|0|||||0.9|12.3|28.8|118.6|
|最大积雪深度|cm|33|40|38|19|3|||||7|21|29|40|
|最大冻土深度|cm|153|180|182|170||||||11|67|123|182.0|

2.3水文站网及基本资料
2.3.1水文站网分布
金沟河流域曾设立过四个水文站，两个水管站。自金沟河干流上游往下游分别为红旗渠站、八家户站、霍尔果斯站、红山头站。出山口处设有金沟河总干渠渠首站，支流大南沟曾设立过大南沟渠首站，其中八家户站、红山头站、霍尔果斯站为国家基本水文站，其他为专用站。经过多年观测现在仅存有八家户水文站与金沟河总干渠渠首站。金沟河流域水文（水管）站情况详见表2.3-1，测站位置详见图2.1-1。
金沟河流域水文（水管）站一览表
表2.3-1
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|站名|地理位置||集水面积|资料年限|类别|
||东经|北纬|（km2）|||
|红旗渠站|85º23ˊ|43º53ˊ|1030|1976-1982|水文站|
|八家户站|85º26ˊ|43º57ˊ|1400|1983-2013|水文站|
|霍尔果斯站|85º26ˊ|44º08ˊ|1492|1954-1958|水文站|
|红山头站|85º27ˊ|44º11ˊ|1688|1962-1982|水文站|
|大南沟渠首站|||203|1956-1979|水管站|
|金沟河总干渠渠首站|85º27ˊ|44º11ˊ|1688|1962-2013|水管站|

2.3.2水文测验情况
红旗渠站：为沙湾县水电局专用水文站，观测年限为1976～1982年，观测资料经过塔城地区水文勘测队的审查，其资料质量较差。观测项目有水位、流量、悬移质泥沙等。
大南沟渠首站：为金沟河支流大南沟渠首水管站，属于兵团水管部门设立的专用站，该站资料年限为1956～1979年，观测项目有流量、水位等，测验多采用 0.6水深一点法测流，定时观测，一般不随时监测。
霍尔果斯站：原名金沟河站，位于红山头水文站上游约8km，本站于 1954年由新疆生产建设兵团设立，1956年改由新疆水利厅领导，1959年 3月撤消。观测项目有水位、流量等。测验方法为流速仪、浮标法，多数为测水面流速，少数为 0.6水深法，资料质量较差。
金沟河总干渠渠首站：为金沟河引水总干渠渠首专用水管站，设立于 1962年 3月，下距红山头站仅300m，观测项目有水位、流量、悬移质泥沙
等，测验多采用 0.6水深一点法测流，定时观测，一般不随时监测。
红山头站：国家基本水文站，设立于 1962年 1月 1日，1983年撤销。
测站控制集水面积1688km2，该站为金沟河出山口基本水文控制站，观测项目有水位、流量、悬移质泥沙等。
八家户站：国家基本水文站，1983年由红山头水文站上迁 33km观测至今，红山头水文站撤消。水文站所在测验河段顺直，无岔流、串沟。单式岩石河床，河底为砂砾、卵石，河道有冲淤现象。
该站观测项目有水位、流量、悬移质输沙率、降水量、蒸发量、水温、气温等，各项观测资料经过自治区水文水资源局的整编和审查，资料精度相对较高。
本次设计，鉴于各个站点实测资料情况，主要选用八家户水文站、红山头水文站、金沟河总干渠渠首站为设计依据站。
2.3.3水文资料及复核测验情况
我院于 2004年、2007年在《金沟河二级水电站可行性研究报告》及《金沟河防洪规划报告》项目中，对金沟河各水文站及水管站资料均进行了复核，未发现有不合理之处。本次工作还收集了《金沟河流域规划报告》（2011年 2月）、《金沟河红山水库枢纽工程可行性研究报告》（2012年 10月），对所收集资料进行检查，均未发现明显错误，可以用于工程设计。
2.4径流
2.4.1径流特性
金沟河的径流特性与北疆多数混合型补给的河流相似，主要受气温和降水的影响，有着年际变化平缓，年内分配集中的特点。年水量的多寡，与气温的高低有着明显的联系，同时又受降水的制约。即天气晴朗气温较高时，高山区永久性积雪和冰川融水量增加，此时山区降水量相对不大。
阴雨天气时气温偏低，高山区永久性积雪和冰川融水量少，而中、低山区降雨产流较多。这种相互制约的关系，使金沟河水量的年际变化相对平稳。
金沟河河源区覆盖着永久性积雪和冰川，冰川面积207km2，占红山头水文站以上流域面积的12.3%，是典型的冰川融雪型补给河流。径流补给来源：以冰川积雪的消融补给为主，降雨补给为辅，地下水补给次之的混合型补给。
2.4.2径流系列的还原及插补延长
（1）径流系列还原
金沟河出山口处曾设有红山头水文站。该站 1983年向上游迁移 33km改为八家户水文站，两站资料年限分别为1962～1982年，1983～2013年。
八家户水文站上游有八家户灌区引水。红山头水文站与八家户水文站之间，只有支流大南沟汇入，大南沟有部分灌区引水。因此，红山头站以上还原水量分为八家户灌区和大南沟灌区两部分用水，参考《新疆金沟河流域地表水资源评价》（自治区水文局，2008年），根据以上两灌区历年引水量及年内引水过程线，即可计算出八家户站、红山头站还原后径流系列。金沟河红山头站以上八家户灌区、大南沟灌区多年平均引水过程见表2.4-1。
红山头站以上灌区多年平均引水过程线
表2.4-1
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|灌区|月份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|
|八家户|水量（104m3）|0|0|0|0|179|420|268|
||比例（%）|0|0|0|0|14.0|32.8|20.9|
|大南沟|水量（104m3）|0|0|0|0|428|956|969|
||比例（%）|0|0|0|0|12.2|27.2|27.5|
|灌区|月份|8月|9月|10月|11月|12月|全年||
|八家户|水量（104m3）|194|112|12.4|96.0|0|1282||
||比例（%）|15.1|8.7|1.0|7.5|0|100||
|大南沟|水量（104m3）|589|250|134|193|0|3519||
||比例（%）|16.7|7.1|3.8|5.5|0|100||

（2）径流系列插补延长
红山头水文站与金沟河总干渠渠首站相距仅300m，区间基本无支流汇入，且两站在刊布资料时，常互为引用，根据两站同期年径流资料分析（见表2.4-2），两站实测值相对误差范围-1～1.21%以内，因此红山头站1962～ 1982年与总干渠渠首站1983～2013年径流资料可作为同一个系列，由此组成红山头站1962～2013年 52年径流系列。
红山头站与金沟河总干渠渠首站实测年径流系列对比表
表2.4-2
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年份|差值|相对误差（%）|年份|差值|相对误差（%）|
|1962|-0.002|-0.05|1973|0.001|0.03|
|1963|-0.007|-0.23|1974|0.000|0.00|
|1964|0.003|0.09|1975|0.001|0.04|
|1965|-0.002|-0.06|1976|0.002|0.07|
|1966|0.003|0.08|1977|0.004|0.13|
|1967|-0.004|-0.12|1978|0.000|0.00|
|1968|0.001|0.03|1979|0.000|0.00|
|1969|0.001|0.03|1980|0.000|0.00|
|1970|0.003|0.11|1981|-0.038|-1.00|
|1971|0.001|0.03|1982|0.039|1.21|
|1972|0.000|0.00||||

（3）径流系列一致性
根据表 2.4-2可知，红山头水文站与总干渠渠首站1962～1982年并行观测部分水量相差极小，两站合并成一站有1962～2013年共52年资料，与上游八家户水文站1983～2007年实测径流资料，做同期径流资料相关性分析，见图2.4-1。
从图中可以看出，红山头站与八家户站径流相关系数达到0.997，相关性极好，这是因为两水文站属于同一条河流上下游，区间汇水也较均匀，从侧面也反映了还原后的红山头水文站径流系列具有较好的一致性。
图2.4-1
2.4.3径流系列代表性分析
点绘红山头站年径流模比系数累积平均曲线和模比系数差积曲线图，（见图
1 j
2.4-2～2.4-3，其中模比系数累积平均曲线纵坐标Kn为Ki，j=1，2，3至52）： i
i1
（1）从年径流模比系数累积平均曲线图中可以看出本次设计采用的系列模比系数均值逐渐趋于稳定，当系列正排至 2002年时，即系列长度达到 41年时，其均值稳定趋近于1。
（2）从年径流模比系数差积曲线图中可以看出本次设计采用的系列分别包含有丰水段（1994～2002年）、枯水段（1970～1994年）和平水段（1962～1970年、2003～2013年）过程。
通过以上分析：本次设计采用的径流系列基本合理，整个系列包含有完整的丰、平、枯周期，具有较好的代表性，能满足本次设计需要。
图2.4-2
图2.4-3
2.4.4径流年际年内变化
金沟河的径流特征与北疆多数混合型补给的河流相似，主要受到气温和降水的影响，有着年际变化平缓，年内分配集中的特点。年径流量的多少与气温的高低有着明显的关系，同时又受到降水因素的制约。即年内阴雨天气较多时，气温偏低，则融雪量少，径流偏小；反之，气温升高时，则融雪量增加，径流偏大。
据红山头站多年径流资料分析：金沟河最大年径流为多年平均径流的 1.35倍，最小年径流为多年平均径流的0.84倍，最大年径流为最小年径流的1.61倍，年径流变差系数为0.13。总的来看，金沟河径流年际变化不大。红山头站径流特征见表2.4-3。
金沟河红山头站径流量特征值
表2.4-3
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|站名|Cv值|多年平均|最大年||最小年||最大年径流/最小年径流|
|||径流（108m3）|径流（108m3）|年份|径流（108m3）|年份||
|红山头|0.13|3.527|4.788|1999|2.978|1963|1.61|

金沟河径流补给主要为冰川积雪融水，气候属于典型的大陆型气候，冬冷夏热，日温差较大，因此径流的年内变化相对较大。红山头水文站多年平均流量为11.18m3/s，多年平均径流量为3.527×108m3。
据红山头站径流资料分析：金沟河径流的年内分配主要集中在6～8月，该时段径流量占全年径流量的66.6%，这部分水量主要来自高山区的积雪和冰川消融。每年春洪水量不大但较集中，除与冬季积雪量有关外，也与春季气温上升的快慢有关，春洪往往给下游造成较大的损失，冬季水量来源于冰川和地下水补给，量小且平稳。
枯水期 11月～次年 4月仅占全年径流量的15.4%。这部分水量除部分春洪水量外，大多来源于高山冰川消融和地下水出露补给。金沟河红山头水文站多年平均各月流量及径流年内分配见表2.4-4。
金沟河红山头站多年平均径流年内分配表
表2.4-4
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|月份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|
|流量（m3/s）|3.06|3.02|3.22|3.17|8.07|22.09|36.31|
|径流量（108m3）|0.082|0.073|0.086|0.082|0.216|0.572|0.972|
|百分比（%）|2.32|2.07|2.44|2.33|6.13|16.23|27.58|
|月份|8月|9月|10月|11月|12月|年均流量|年径流量|
|流量（m3/s）|30.01|10.36|5.55|5.12|3.30|11.18|3.527|
|径流量（108m3）|0.804|0.269|0.149|0.133|0.088|||
|百分比（%）|22.80|7.61|4.22|3.76|2.51|||

2.4.5设计年径流及年内分配
（1）设计年径流
拟建工程取水点位于金沟河出山口处，距离原红山头水文站下游500m，红山头站集水面积1688km2，取水点以上集水面积1690km2，区间面积仅占红山头以上面积的0.12%，区间集水面积极小，因此工程取水点径流可直接采用红山头径流系列。
以红山头站1962～2013年 52年径流系列，进行频率分析，用P-Ⅲ型曲线适线，目估定线，以大部分点群为主要趋势，重点照顾中低水部分，对偏离点群趋势较远的个别点据从轻考虑其权重。设计成果见表2.4-5，频率曲线见图2.4-4。
沙湾县第三水源地工程取水断面设计径流成果表
表2.4-5
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|统计参数|||设计频率|||||||
||均值|Cv|Cs/Cv|10%|25%|50%|75%|85%|90%|95%|
|流量（m3/s）|11.18|0.13|10|13.14|11.92|10.89|10.12|9.81|9.65|9.44|
|径流量（108m3）|3.527|0.13|10|4.145|3.760|3.434|3.190|3.093|3.042|2.977|

沙湾县第三水源地工程取水断面年径流频率曲线图
图2.4-4
（2）设计年径流年内分配
拟建工程主要任务是供水。设计代表年的年内分配，根据年径流频率计算结
果，按丰水年（P=25%）、平水年（P=50%）、枯水年（P=75%）、偏枯水年（P=85%、
P=95%）选择典型年进行缩放。所选典型年主要考虑以下原则：
①典型年年径流量应接近设计保证率的年径流量；
②选择年内分配不均，对供水相对不利的年份；
③选取若干个满足以上两个条件的实测年份，然后分析比较其年内分配，从中选择资料齐全、年内分配相对不利的年份作为典型年。
根据拟建工程取水断面年径流频率分析结果和典型年的选择原则，在连续 52年系列中，分别选取典型年，75%和85%设计代表年年径流量较为接近，可选择的典型年有限，故选取同一年作为典型年。设计代表年的年内分配按所选典型年的年内分配同倍比缩放，成果见表2.4-6。
沙湾县第三水源地工程取水断面设计年径流年内分配成果表
表2.4-6
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|设计频率|典型年|项目|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|年值|
|25%|1978|典型年流量（m3/s）|3.00|2.75|2.45|2.39|7.50|31.14|45.01|33.58|7.95|5.03|3.83|2.54|12.35|
|||设计年流量（m3/s）|2.89|2.65|2.36|2.31|7.24|30.05|43.43|32.41|7.67|4.85|3.69|2.45|11.92|
|||设计年径流量（108m3/s）|0.078|0.064|0.063|0.060|0.194|0.779|1.163|0.868|0.199|0.130|0.096|0.066|3.760|
|||百分比（%）|2.06|1.71|1.68|1.59|5.16|20.72|30.94|23.08|5.29|3.46|2.55|1.75|100.00|
|50%|1998|典型年流量（m3/s）|3.12|2.99|2.94|2.87|6.53|27.51|35.56|25.12|9.78|5.13|5.54|3.88|10.97|
|||设计年流量（m3/s）|3.09|2.97|2.92|2.85|6.48|27.30|35.29|24.93|9.70|5.09|5.50|3.85|10.89|
|||设计年径流量（108m3/s）|0.083|0.072|0.078|0.074|0.173|0.708|0.945|0.668|0.251|0.136|0.142|0.103|3.434|
|||百分比（%）|2.41|2.09|2.27|2.15|5.05|20.61|27.52|19.45|7.32|3.97|4.15|3.01|100.00|
|75%|1989|典型年流量（m3/s）|2.53|2.09|3.07|2.72|9.37|17.58|34.93|24.46|15.38|4.79|4.45|2.65|10.41|
|||设计年流量（m3/s）|2.46|2.03|2.99|2.65|9.12|17.10|33.97|23.79|14.95|4.66|4.33|2.58|10.12|
|||设计年径流量（108m3/s）|0.066|0.049|0.080|0.069|0.244|0.443|0.910|0.637|0.388|0.125|0.112|0.069|3.190|
|||百分比（%）|2.07|1.54|2.51|2.15|7.65|13.89|28.52|19.97|12.15|3.91|3.52|2.16|100.00|
|85%|1989|典型年流量（m3/s）|2.53|2.09|3.07|2.72|9.37|17.58|34.93|24.46|15.38|4.79|4.45|2.65|10.41|
|||设计年流量（m3/s）|2.39|1.97|2.89|2.56|8.84|16.57|32.93|23.06|14.50|4.51|4.19|2.50|9.81|
|||设计年径流量（108m3/s）|0.064|0.048|0.078|0.066|0.237|0.430|0.882|0.618|0.376|0.121|0.109|0.067|3.093|
|||百分比（%）|2.07|1.54|2.51|2.15|7.65|13.89|28.51|19.97|12.15|3.91|3.51|2.16|100.00|
|95%|1997|典型年流量（m3/s）|2.34|2.24|2.55|2.95|8.73|17.64|32.41|23.93|8.78|3.92|4.15|2.55|9.42|
|||设计年流量（m3/s）|2.35|2.25|2.56|2.96|8.75|17.68|32.48|23.99|8.80|3.93|4.16|2.56|9.44|
|||设计年径流量（108m3/s）|0.063|0.054|0.068|0.077|0.234|0.458|0.870|0.642|0.228|0.105|0.108|0.068|2.977|
|||百分比（%）|2.11|1.82|2.30|2.57|7.88|15.40|29.23|21.58|7.66|3.53|3.62|2.30|100.00|

2.4.6枯水径流分析
据红山头水文站实测资料分析，金沟河枯水时段主要集中在 11月～次年 4月。历年实测最小日平均流量为1.28m3/s，发生于 1977年 4月 30日，最小旬平均流量为1.75m3/s，发生于 1982年 4月下旬，最小月平均流量1.84m3/s，发生于 1975年 4月。
金沟河枯水期较长，其径流年内分配也极不均匀，12月～次年 3月，径流的补给主要是依靠地下水，因此该时段的径流年际变化较平缓，11月和 4月由于有中低山区融雪补给，造成该时段径流年际变化较大。
根据红山头水文站逐年 11月～次年 4月平均流量组成一个系列，采用P-Ⅲ型曲线，用矩法估算参数，目估定线得取水工程断面枯水期平均流量成果，见表2.4-7，频率曲线见图2.4-5。
沙湾县第三水源地工程取水断面枯水期设计流量成果表
表2.4-7
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|统计参数|||设计频率|||||
||均值|Cv|Cs/Cv|50%|75%|85%|90%|95%|
|流量（m3/s）|3.03|0.13|5|10.89|10.12|9.81|9.65|9.44|

沙湾县第三水源地工程取水断面枯水期平均流量频率曲线图
图2.4-4
2.5洪水
沙湾县第三水源地工程主要由取水首部、供水管线等组成。其洪水威胁主要分为两部分，一是金沟河洪水对取水工程的威胁，二是低山区冲洪沟暴雨洪水对供水管线沿线的威胁，本次工作分别对上述两种洪水进行分析。
2.5.1河流洪水成因及特性
金沟河发源于天山北坡的依连哈比尔尕山，流域内洪水与天山北坡大多数以冰川与永久性积雪为补给源的河流洪水特性相似，洪水成因、洪水类型有着较为普遍的共性。
金沟河洪水从成因上划分，有冰川积雪消融成因洪水、暴雨成因洪水、积雪消融与暴雨混合成因洪水。
（1）融雪型洪水
金沟河融雪型洪水多发生于春、夏季，主要受到气温影响。该类洪水的特点是日变化明显，一日一峰，峰不高，量也不大，过程变化比较平缓。
据八家户站与红山头站1962～2013年历年实测洪峰资料分析，历年最大洪峰流量多发生在7～8月，占 50年之多，仅 1963年和 1991年发生于 6月，1982年发生于 5月。从年气温的变化过程可以看出：7月最高，6～8月次之。由此分析，金沟河洪水成因以高温期的冰川和永久性积雪消融为主，其他因素为辅。
（2）暴雨型洪水
暴雨型洪水特征表现为：降雨强度大，洪水持续时间短，水势突涨突落，洪峰高，但洪量不大。该类洪水的形成与降雨笼罩面积、走向、及降雨强度等因素有密切关系。
如 1967年 7月 17日金沟河下游发生大暴雨洪水，红山头站实测洪峰达214m3/s。对洪峰流量进行分析，洪峰前期降雨量达26.4mm，河道从涨水到退落，仅半天左右，形成一个尖瘦的过程线。
又如 2000年 7月 1日 21时 45分，金沟河渠首发生突发性局部暴雨洪水，根据石河子水文水资源勘测大队 2001年对金沟河渠首暴雨洪水调查反应，此次大暴雨主要来自金沟河西南方向，呈带状分布，带状宽度不大，但是降雨强度很大，暴雨中心位置在金沟河渠首上游大南沟支流霍斯托别克村附近，大降水形成超渗产流由大南沟西沟汇入至金沟河渠首断面，大
暴雨强度之大实属罕见。经分析，此次大暴雨洪水是由特定的天气状况下局部大暴雨造成河槽与坡面同时汇流而成，金沟河红山头站洪峰流量达142m3/s，暴雨出现时间为 7月 1日 21时 45分至 22时 20分，历时仅 35分钟，洪水过程呈陡涨陡落的尖瘦型。
2003年 7月 17日凌晨，金沟河再次发生暴雨洪水。据石河子水文水资源勘测局洪水调查小组调查分析：这场洪水由山区大面积、高强度、短历时的降雨形成。其中金沟河上游支流白杨沟暴雨洪峰流量60.3m3/s；大南沟暴雨洪峰流量28.3m3/s；达板沟暴雨洪峰流量451m3/s；红山头水文站断面暴雨洪峰流量564m3/s；金沟河渠首以下大渡槽断面暴雨洪峰流量 405m3/s（含引水渠流量）。这场洪水从涨洪到消落仅仅持续了半个小时左右，洪峰高、洪量小，具有典型的暴雨洪水特征。
（3）混合型洪水
混合型洪水为前两类洪水的组合，此类洪水的形成一般是由于前期气温较高，流域内大量积雪融化，再加上大尺度的降雨天气过程，就会在融雪洪水基础上再叠加一个暴雨洪水。
混合型洪水是金沟河历年发生的洪水频率最高的一类洪水，这类洪水对拦河水利工程威胁很大。混合型洪水多发生于夏季，其特点是洪峰高、洪量大，历时也较长。
例如 1996年 7月份金沟河进入汛期，天山一带出现了罕见的持续高温，0℃层高度达5200m，3000m高空气温达14℃，1000m高空气温达8℃。7月 16日起，金沟河流域受到大气环流影响，沿天山一带普降大雨，其中山区降暴雨，使受高温影响多日的永久积雪和冰川得到降水补充后形成高山冰雪融水与暴雨混合型洪水，根据金沟河八家户站实测资料显示，洪峰流量达203m3/s，订正后达210m3/s，1日洪量达12.1×106m3，红山头站实测洪峰流量达343.8m3/s，1日洪量达15.88×106m3。这次洪水历时长，持续约 12天；洪量大，仅金沟河 7月16～28日洪量达到80.56×106m3，占该河径流量的22.8%。
又如 1999年7～8月，由于持续多日的高温和连续降雨，使金沟河流域遭受到历史特大洪水的袭击。7月 17日以来，沙湾县境内沿天山一带主要河流相继进入主汛期。7月 19日，金沟河最高洪峰流量达到168m3/s，到
8月 2日，洪峰骤增至378m3/s。这次洪水的典型特征是：峰值大，持续时间长，300m3/s的流量持续近 3个小时，200m3/s的流量持续近 8个小时，超过 100m3/s的流量达 4日。分析此次洪水的原因主要有两点：（1）持续多日的高温：从 7月 15日开始 500百帕气温达到-6℃，700百帕气温达12℃，零度层高度4800m，17日 500百帕气温达-5℃，700百帕气温达14℃，8月 2日，5500m的高空气温达到了-3℃，零度线为5075m，连续多日高温持续不下；（2）持续的降雨既加速了融雪又加大了径流补给：7月 19日金沟河流域临近肯斯瓦特水文站降水量19mm，红霓沟煤窑站降水21mm，塔西河石门子站29.8mm，18日至 21日总降水量达57.2mm；8月 1日晚至 2日凌晨，玛纳斯河流域山区普降中到大雨，其中肯斯瓦特站日降水量25mm，八家户站日降水量17.2mm，金沟河逐渐回落的洪峰又相继涨水形成比 7月中旬第一次洪峰更大的洪峰，最大流量255m3/s。
2.5.2历史洪水
金沟河流域无调查历史洪水，据《新疆玛纳斯河流域水利志》记载相邻流域玛纳斯河 1906年曾发生特大洪水，洪峰流量约1470m3/s，是百余年来的首大洪水。1999年8月2日特大洪水流量为1095m3/s，金沟河1906年也发生了特大洪水，根据《新疆金沟河流域规划》（2011版，通过水利厅审查）报告反映：金沟河 1999年与 1906年洪水相比，大于 1906年洪水量级，但无法准确确定其重现期；红山头站 2003年洪峰流量 564m3/s大于 1999年洪峰379m3/s，同样无法准确确定其重现期。因此，经综合分析：本次设计 2003年洪水不作特大值处理，按常规洪水考虑。
2.5.3洪水系列
本次收集到八家户水文站1983～2013年、红山头水文站1962～1982年和金沟河总干渠渠首站1983～2013年逐月径流量及历年最大洪峰资料，由于两站距离仅300m，且在测验时资料常互为引用，根据2.4.1节分析，可以把两站资料合并，由此得到红山头站1962～2013年年最大洪峰系列。考虑上游八家户水文站具有实测洪水系列，统计两水文站最大洪峰流量，对其做相关性分析，见图2.5-1，从图可以看出两水文站最大洪峰流量相关关系较好，相关系数达到0.92，说明红山头水文站与八家户水文站洪水系列具有较好的一致性。拟建工程引水断面与红山头站区间面积极小，因此洪水系列直接采用红山头站成果。
图2.5-1
2.5.4设计洪水
以红山头水文站1962～2013年共52年洪峰流量系列，按连续系列进行频率计算，采用P-Ⅲ型曲线适线，矩法估算初值，目估定线。经计算得到设计洪峰流量成果见表2.5-1，频率曲线见图2.5-2。
取水工程断面设计洪峰流量成果表
表2.5-1
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|均值|Cv|R|设计频率（%）|||||||||
||||0.1|0.2|0.5|1|2|5|10|20|50|
|131|0.96|6|1370|1170|905|718|543|337|211|125|88.1|

取水工程断面年最大洪峰流量频率曲线图
图2.5-2
2.5.5施工期设计洪水
根据施工组织设计，取水工程施工时段为枯水期（9月～翌年的 4月），统计历年分期时段洪水，以其作为一个连续系列，作频率分析，按P-Ⅲ型曲线适线，计算分期时段相应设计洪峰流量成果见表2.5-2。
取水工程断面分期设计洪水成果表
表2.5-2
|||||
|-|-|-|-|
|分期时段|不同频率设计值|||
||5%|10%|20%|
|9～4月洪峰（m3/s）|49.2|37.5|26.6|

2.5.6冲洪沟设计洪水
输水管道沿线属于低山丘陵区，总体地势北高南低、东高西低，海拔在500～ 800m之间，相对高差10～50m，属剥蚀堆积块状隆起山前丘陵区，呈东西向带状分布。管道工程洪水威胁主要来自沿线西、西南方向的冲洪沟，供水管线较长，但穿越区内地形、地质条件相对简单，沿线只有位于金沟河出山口附近有4条洪沟，对管线有一定威胁，管线剩余沿线均位于山前冲积平原区，地形起伏较小，无冲洪沟威胁。
2.5.6.1洪水来源、成因及计算方法
依照洪水成因，冲洪沟洪水主要分为两种类型：
①融雪型洪水。低山丘陵区的在冬季积雪，如果积雪量大，在来年的春季，气温回升快，这时低山区和丘陵区的积雪融化能形成较大的春洪。
②暴雨型洪水。受局部天气和地形的影响，降雨形成有较大破坏能力的洪水。
暴雨一般发生在中、低山区，汇流速度较快，形成的洪水具有陡涨陡落，峰高量小，水势汹猛的特点，这类洪水的历时很短，在数小时内即可完成。
因季节性融雪汇流时间长，洪水流量较小，一般很少引起洪灾，所以本次冲沟洪水计算主要考虑暴雨洪水。
2.5.6.2暴雨特性及成因
深居亚欧大陆腹地的金沟河流域，远离海洋，属北温带大陆性气候。因此，从海洋来的水汽团对该区基本无影响，本区主要是汽团在山前爬升过程中致冷而形成的，多是局部性暴雨，丘陵地带或盆地边缘，暴雨强度大、历时短。
2.5.6.3设计雨量
工程区附近有红山头水文站，有实测不连续的几年最大一日降雨量资料，因
年限较短，不能为设计提供依据。位于红山头上游的八家户水文站，具有实测的1983～2013年连续31年的最大一日降雨量，因处于上游山区，其降雨量大于下游区，考虑工程设计偏安全，可直接利用该站成果，不再进行修正。该站的降雨观测方法和精度，符合国家要求，观测资料精确具有可靠性，能为工程设计提供依据。
以八家户水文站连续实测的 31年最大一日降雨量资料进行频率分析计算，采用P-Ⅲ型曲线适线，目估定线。经计算得到工程区设计最大一日降雨量成果见表2.5-3，频率曲线见图2.5-3。
金沟河八家户水文站最大一日降水量频率计算成果表
表2.5-3 单位：mm
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|均值|Cv|R|P（%）|||||||||
||||0.1|0.2|0.5|1|2|3.3|5|10|20|
|27.8|0.34|3.5|73.2|68.6|62.3|57.5|52.6|48.7|45.8|40.5|34.7|

金沟河八家户站年最大一日降雨量频率曲线图
图2.5-2
2.5.6.4推理公式法计算成果
因供水工程管线沿线洪水威胁主要来源于山前冲洪沟，且冲洪沟集水面积都在 1.0km2以下，属于小流域洪水计算，本次采用《水利水电工程设计洪水计算
规范》（SL44-2006）中推荐的推理公式法计算。如下：
Q 0.278SF/n
mP P
0.278 L/(mJ1/3Q1/4)
mp
公式中为洪峰径流系数，分两种情况进行分析计算：
（1）全面汇流时，即t>
c
1n /S
P
（2）部分汇流时，即 t
c
n(t/)1n，
c
而t

(1n)S
/1/n
c P
式中的各参数物理意义
Q:设计洪峰流量，m3/s；
mP
：洪峰径流系数；
：汇流时间，h；
t：净雨历时，h；
c
n：暴雨衰减系数；
F：流域集水面积，km2；
S：设计雨力；
P
m：汇流系数；
：净雨历时内平均损失率mm/h；
L：河流长度，km；
J：河道平均比降。
式中各参数的确定，对计算成果有着直接的关系，因此确定各参数时，尽量利用前人的分析结果，并采用多种方法，分析比较后确定。
①冲洪沟集水面积F的确定：F为冲洪沟出山口以上的汇流面积，本次在1：10000电子地形图上描绘出分水岭后，量算出汇流面积，详见表2.5-4。
②冲洪沟长度L的确定：L是从洪沟出山口起，至分水岭的最长的洪沟距离。
在电子地形图上量算各洪沟长度见表2.5-4。
③冲洪沟平均比降 J的确定：J为沿L的冲洪沟平均比降。各冲洪沟比降见表2.5-4。
④汇流参数m的确定：汇流参数m是反映流域特性的综合性参数，在有实测雨、洪资料和调查的雨洪资料的情况下，可分析计算而得，但项目区所处地带的各冲洪沟,既无洪水实测调查资料，也无对应暴雨过程记录。因此，本次计算采
用《水利水电工程设计洪水计算规范》SL44-2006中给出的计算公式，值见表2.5-4。根据项目区的下垫面情况，以Ⅰ类情况计；来确定m值，查表2.5-5结合当地的情况取定m值，见表2.5-4。
公式中基本参数表
表2.5-4
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|沟号|面积F（km2）|沟长L（m）|坡降J|θ|汇流参数m|
|1#|0.10|599|0.135|1.17|1.00|
|2#|0.13|728|0.126|1.45|1.02|
|3#|0.07|583|0.103|1.24|1.01|
|4#|0.15|697|0.092|1.54|1.02|

小流域下垫面条件分类表
表2.5-5
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|雨洪特性、河道特性、土壤植被条件的简单描述|推理公式洪水汇流参数m值||||
|||θ=1～10|θ=10～30|θ=30～90|θ=90～400|
|I|北方半干旱地区，植被条件较差，以荒坡、梯田或少量的稀疏林为主的土石区，旱作物较多，河道呈宽浅型，间隙性水流，洪水陡涨陡落|1.0～1.3|1.3～1.6|1.6～1.8|1.8～2.2|
|II|南、北方地理景观过渡区，植被条件一般以稀疏林、针叶林、幼林为主的石山区或流域内耕地较多|0.6～0.7|0.7～0.8|0.8～0.9|0.9～1.3|
|III|南方、东北湿润山丘区，植被条件良好，以灌木林、竹林为主的石山区，或森林覆盖度达40％－50％，或流域内多为水稻田、或以优良的草皮为主，河床多为砾石、卵石，两岸滩地杂草丛生，大洪水多位尖瘦型中小洪水多为矮胖型|0.3～0.4|0.4～0.5|0.5～0.6|0.6～0.9|
|IV|雨量丰沛的湿润山区，植被条件优良，森林覆盖度可达70％以上，多为深山原始森林区，枯枝落叶层厚，壤中流较丰富，河床呈山区型，大卵石，大砾石河槽，有跌水，洪水多为陡涨陡落|0.2～0.3|0.3～0.35|0.35～0.4|0.4～0.8|

注：值计算公式L/J1/3。
⑤雨力S的确定：
P
雨力S采用下式计算：S H tn1 (t24h) ,H  KH ，H 是根 P
P 24,P 24,P 1d,P 1d,P
据项目区内或项目区附近气象资料多年最大一日降雨量系列进行频率分析计算,得到的设计值；
H 取汇流区内最大24h降水量设计值；
24,P
K按《新疆可能最大降雨图集》中所推荐的值1.13计。
⑥暴雨衰减指数n值的确定
新疆地域辽阔，地形复杂，暴雨衰减指数 n值变幅较大,为合理起见，本地
段暴雨衰减指数采用新疆《可能最大暴雨图集》所控制的 1小时、24小时的暴雨均值、C值、C /C值、计算设计值，采用《水利水电工程设计洪水计算规 V S V
范》SL44-2006给出的公式：
n1lg(H /H )/lg(1/24)
1 24
在新疆《可能最大暴雨图集》中查红山头水文站 1小时、24小时的暴雨均值、C值、C /C值，计算得项目区n值见表2.5-6。
V S V
暴雨衰减指数 n值统计表
表2.5-6
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|H||Cv||Cs/Cv||n||||
||1小时|24小时|1小时|24小时|1小时|24小时|1%|2%|3.33%|5%|
|工程区|12|28|0.65|0.55|3.5|3.5|0.780|0.774|0.769|0.764|

由表 2.5-6看出，n值是随频率变化的，但考虑到实测暴雨的分布情况及工程安全，区内n值取0.780。

⑦净雨历时平均损失率的确定
（1）采用《小流域暴雨洪峰流量计算》一书中对的实验研究成果。实验研究成果确定了与暴雨强度的关系： RS Pr
1
。式中R为损失系数，r1为损失指数，它综合反映了不同下垫面土壤类型的损失情况，其损失情况见表2.5-7。
根据集水面积的土壤、植被、降雨情况，取 III类土壤和前期土壤干旱，取R、 r为1.08、0.75。值计算结果见表2.5-8。
1
（2）采用公式(1n)n(n/(1n))(s/hn)1/(1n)计算，式中的n、s同推理公式一 a
样，h为设计净雨量，设计净雨量由设计暴雨量乘以暴雨洪峰径流系数求得，暴 a
雨洪峰径流系数由《中小流域设计暴雨洪水图集》研究成果和流域下垫面、暴雨情况，又有新疆《中小流域设计暴雨洪水图集》研究结果：暴雨洪峰径流系数在0.24～0.5之间，经计算确定区内洪峰径流系数为0.32。值计算结果见表2.5-8。
各类土壤损失参数R,r1值
表2.5-7
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|损失等级||II|III|IV|V|VI|
|特征||粘土地下水位较高（0.3-0.5米）盐碱土地面；土壤脊薄的岩石地区植被差 ，轻微风化的岩石地区。|植被差的砂质粘土地面，戈壁滩土层较薄的土石山区；植被中等风化中等的山区北方地区坡度不大的山间草地。|植被差的粘砂土地面；风化严重土层厚的土石山区；草灌较密的山丘区或草地；人工幼林或土层较薄中等密度的林区；水土流失中等的黄土塬面地|植被差的一般砂土地面、土层较厚、森林较密的地区；有大面积水土保持措施，治理较好的土质山区|无植被松散的砂土地面，茂密并有枯枝落叶的原始森林|
|地区举例||燕山、太行山、秦岭北坡山区|陕北黄土高原丘陵区，娥眉径流站丘陵区及山东涝山等地。|峨眉径流站高山区，湖南龙潭及短徒桥径流站；广州径流站。|广东北江部分地区；土层较厚郁闭度70%以上的森林地区|东北原始森林区及西北沙漠边缘区|
|前期土壤湿润|R|0.83|0.93|0.98|1.1|1.22|
||r1|0.56|0.63|0.66|0.76|0.87|
|前期土壤中等湿润|R|0.93|1.02|1.1|1.18|1.25|
||r1|0.63|0.69|0.76|0.83|0.9|
|前期土壤干旱|R|1|1.08|1.16|1.22|1.27|
||r1|0.68|0.75|0.81|0.87|0.92|

值计算成果统计表
表2.5-8
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|区域|项目|p=1%|p=2%|p=3.33%|p=5%|p=10%|p=20%|
|冲洪沟区|方法（1）|14.0|12.8|11.9|11.2|9.9|8.5|
||方法（2）|14.6|13.7|12.9|12.3|11.2|10.0|
|采用值||14.3|13.2|12.4|11.7|10.6|9.2|

综合分析上述计算结果的基本条件，主要分析冲沟下垫面土壤、植被情况后，
确定本地区净雨历时平均损失率值。分两种方法计算，采用两者的均值。以上
计算结果，经分析均在新疆天山北坡冲沟净雨历时平均损失率值的变化范围之内，能满足本阶段要求。
依据上述给出的公式、参数，采用计算机试算，得出各设计频率的洪峰流量，各冲洪沟与管线工程相交断面处设计洪峰流量见表2.5-9。
输水管线沿线冲洪沟设计洪峰流量计算成果
表2.5-9
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|洪沟|P|面积F（km2）|沟长L（m）|坡降J|θ|汇流参数m|衰减指数n|雨力Sp|净雨损失率μ|产流历时tc|汇流历时τ|洪峰径流系数|洪峰流量Q（m3/s）|
|1#|1%|0.10|399|0.150|0.75|1.00|0.780|32.29|14.3|0.407|0.147|0.976|2.25|
||2%|||||||29.54|13.2|0.401|0.152|0.966|1.99|
||3.33%|||||||27.35|12.4|0.396|0.156|0.958|1.79|
||5%|||||||25.72|11.7|0.392|0.159|0.951|1.39|
||10%|||||||22.74|10.6|0.384|0.166|0.938|2.50|
|2#|1%|0.13|728|0.126|1.45|1.02|0.780|32.29|14.3|0.407|0.326|0.819|2.21|
||2%|||||||29.54|13.2|0.401|0.336|0.811|1.95|
||3.33%|||||||27.35|12.4|0.396|0.345|0.804|1.76|
||5%|||||||25.72|11.7|0.392|0.353|0.798|1.61|
||10%|||||||22.74|10.6|0.384|0.368|0.787|1.36|
|3#|1%|0.07|583|0.103|1.24|1.01|0.780|32.29|14.3|0.407|0.322|0.821|1.29|
||2%|||||||29.54|13.2|0.401|0.332|0.813|1.14|
||3.33%|||||||27.35|12.4|0.396|0.341|0.806|1.02|
||5%|||||||25.72|11.7|0.392|0.348|0.800|0.94|
||10%|||||||22.74|10.6|0.384|0.364|0.789|0.79|
|4#|1%|0.15|697|0.092|1.54|1.02|0.780|32.29|14.3|0.407|0.330|0.817|2.67|
||2%|||||||29.54|13.2|0.401|0.340|0.809|2.36|
||3.33%|||||||27.35|12.4|0.396|0.350|0.802|2.12|
||5%|||||||25.72|11.7|0.392|0.357|0.796|1.95|
||10%|||||||22.74|10.6|0.384|0.373|0.785|1.64|

2.6泥沙
2.6.1泥沙的成因与特征
金沟河属一条多泥沙河流，泥沙主要来源于水流对河道的冲刷及降雨汇流对汇流面的侵蚀。从整个山区来看，海拔 3600m以上基本为永久性积雪和冰川所覆盖，产沙量极少。海拔1700m～3000m地带植被覆盖率很高，水土保持较好，产沙量也不大。在山区中、下游大部分范围内，覆盖层松散破碎，植被稀少且多为草本植物，一旦进入汛期暴雨将两岸松散风积物带入河道，尤其遇大暴雨洪水时，河道泥沙骤增，因而暴雨洪水是金沟河泥沙产生的主要原因。就整个产流区而言，泥沙主要来源于流域中、下部。
据八家户站和红山头站实测泥沙资料分析，金沟河泥沙有如下特征：（1）泥沙的年际变化很大。八家户站年最大输沙量为216.1×104t，发生于 1999年，红山头站年最大年输沙量109×104t，发生于 1962年；八家户站年最小输沙量17.7×104t，发生于 1993年，红山头站年最小输沙量26.4×104t，发生于 1965年；八家户站、红山头站多年平均输沙量分别为66.5×104t、75.5×104t。
（2）泥沙的年内分配集中。红山头站实测 6年资料中，6～8月输沙量占全年的97.7％，而 7月就占全年的56.8％。这与流域面上覆盖物干燥松散，水量集中有关。冬季输沙量基本为零。
（3）含沙量集中。全年的输沙量，主要集中在数日之内。如红山头站1967年7月17日日均输沙率5260kg/s，输沙量45.4×104t，占全年的60.1%。
2.6.2悬移质泥沙分析
金沟河八家户水文站具有1985～2004年共 20年悬移质泥沙资料，下游红山头站具有1962、1964～1968共 6年泥沙资料。由于上、下游站资料不同步，选用站泥沙资料系列较短，而且河流泥沙与流域降水时间、降水量大小、下垫面情况密切相关，影响因素多而复杂，并且还与测验手段和精度有关，根据《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002），当泥沙资料具有 20年以上，可统计泥沙特征值。因此，本次设计不进行插补延长，直接采用八家户站实测资料分析计算。据八家户水文站泥沙资料分析，八家户站断面多年平均含沙量为2.13kg/m3，多年平均悬移质输沙率为21.1kg/s，多年平均悬移质输沙量为66.5×104t，连续最大三个月输沙量为
64.9×104t，出现时间为6～8月，占年输沙量的97.7%，详见表2.6-1。红山头水文站因资料系列太短，代表性较差，因此以八家户水文站为参证站，据此推求出红山头水文站多年平均悬移质输沙量为75.5×104t，其多年平均悬移质输沙量见表2.6-2。
八家户站悬移质输沙量（率）多年平均年内分配表
表2.6-1
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|月 份|||||||
||1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|
|含沙量（kg/m3）|0.0|0.0|0.0|0.2|0.4|1.2|3.99|
|输沙率（kg/s）|0.0|0.0|0.1|0.3|2.3|20.5|141.3|
|输沙量（104t）|0.0|0.0|0.0|0.1|0.6|5.5|37.8|
|百分率（%）|0.0|0.0|0.0|0.1|0.9|8.3|56.8|
|项目|月 份|||||||
||8月|9月|10月|11月|12月|年平均|连续最大三个月|
|含沙量（kg/m3）|2.68|0.33|0.08|0.00|0.00|2.13||
|输沙率（kg/s）|81.1|3.4|0.2|0|0|21.1||
|输沙量（104t）|21.7|0.9|0.1|0|0|66.5|65|
|百分率（%）|32.6|1.3|0.1|0|0|100|97.7|

红山头站悬移质输沙量（率）多年平均年内分配表
表2.6-2
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|月 份|||||||
||1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|
|输沙率（kg/s）|0.0|0.0|0.1|0.3|2.4|24.2|160.1|
|输沙量（104t）|0.0|0.0|0.0|0.1|0.6|6.3|42.9|
|百分率（%）|0.0|0.0|0.0|0.1|0.9|8.3|56.8|
|项目|月 份|||||||
||8月|9月|10月|11月|12月|年平均|连续最大三个月|
|输沙率（kg/s）|91.9|3.8|0.2|0.0|0.0|23.9||
|输沙量（104t）|24.6|1.0|0.1|0.0|0.0|75.5|73.7|
|百分率（%）|32.6|1.3|0.1|0.0|0.0|100|97.7|

2.6.3推移质泥沙计算
金沟河上仅红山头站有 5年推移质泥沙测验成果，见表2.6-3。河道出现推移质的时间一般在6月上旬～9月上旬。5年平均输沙量为9.26×104t，最大年与最小年之比为2.47。根据推移质与悬移质同期3年输沙量资料，可以计算出年推移质沙量占悬移质沙量的11.1%（β＝0.111）。参照经验公式 W＝β·W，山区推 悬
河流经验系数β取值范围0.15～0.30，并参考黑山头站 1964年～1974年间同期
5年的平均推、悬沙之比（β＝0.147），确定红山头站经验系数取β＝0.15，由此
推算红山头站多年平均推移质输沙量为11.3×104t。
红山头站推移质泥沙测验成果表
表2.6-3
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年份||1963|1966|1967|1968|1969|平均|
|推移质|输沙率（kg/s）|2.99|2.64|2.73|1.82|4.5|2.94|
||输沙量（104t）|9.429|8.326|8.609|5.74|14.191|9.26|
|悬移质输沙量（104t）|||78.4|91.9|34.4|||
|推沙/悬沙（%）|||10.62|9.37|16.68||11.1|

2.6.4泥沙总量
根据上述分析计算，红山头水文站多年平均悬移质输沙量为75.5×104t，多年平均推移质输沙量为11.3×104t，其天然输沙量为悬移质输沙量与推移质输沙量之和，即红山头站多年平均年输沙量为86.8×104t。
因本工程取水断面与红山头站断面距离极近，因此可用红山头站泥沙总量代替，即取水工程断面多年平均年输沙总量为86.8×104t。
2.7水位流量关系
拟建取水工程断面附近河道无水位观测资料，仅有河道大断面测量资料，河道断面位置示意见图2.7-1。本次计算采用2014年我院测量的1：1000地形图上查出的水面比降作为河段比降。根据实地踏勘，综合河床组成、河道变化情况和两岸植被情况，并参考附近已建、拟建工程设计成果，确定出糙率值（n=0.04），而后用稳定均匀流公式计算取水工程断面的水位～流量关系曲线。
水位流量关系采用曼宁公式计算，公式如下：
Q=n-1J1/2R2/3F；
式中：
Q-流量（m3/s）；
n-糙率；
J-比降；
R-水力半径（m）；
F-面积（m2）。
根据设计断面河段比降、拟定的河床糙率，结合实测的河道大断面成果，采用上述公式计算设计断面水位～流量关系，结果详见表2.7-1～表2.7-2，关系曲线
图见图2.7-2～图2.7-3。
取水工程导流围堰断面河道水位流量关系成果
表2.7-1
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|水位（m）|流量（m3/s）|序号|水位（m）|流量（m3/s）|
|1|826.45|1.81|6|827.45|295|
|2|826.65|8.15|7|827.65|439|
|3|826.85|29.7|8|827.85|607|
|4|827.05|83.3|9|828.05|800|
|5|827.25|174|10|828.25|990|

取水工程首部断面河道水位流量关系成果
表2.7-2
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|水位（m）|流量（m3/s）|序号|水位（m）|流量（m3/s）|
|1|820.1|0.92|7|821.3|224|
|2|820.3|7.28|8|821.5|297|
|3|820.5|23.3|9|821.7|382|
|4|820.7|55.5|10|821.9|473|
|5|820.9|102|11|822.1|572|
|6|821.1|158|12|822.3|791|

图2.7-1
H(m)
取水工程导流围堰断面河道水位流量关系曲线
828.5
828.3
828.1
图8227..79-2
827.7
827.5
827.3
827.1
826.9
826.7
826.5
826.3
Q(m3/s)
826.1
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
图2.7-3
H(m) 取水工程首部断面河道水位流量关系曲线
822.6
822.4
822.2
822.0
821.8
821.6
821.4
821.2
821.0
820.8
820.6
820.4
820.2
820.0
819.8 Q(m3/s)
819.6
0 100 200 300 400 500 600 700 800
2.8冰情、水温及水化学
2.8.1冰情
金沟河红山头站无冰情观测资料，本次收集到八家户站不完全的1983～2007年、霍尔果斯水文站1956～1958年的部分冰情观测资料。根据资料分析可知：金沟河冬季冰情较为复杂，八家户站冬季水面封冻现象很普遍，一般开始结冰日期为11月上旬，开始封冻日期为 12月-1月初，全部融冰日期在4月中旬左右。下游霍尔果斯水文站冰情资料较少，只能定性反映出冬季有岸冰。详细情况见表2.8-1。
金沟河冰情统计表
表2.8-1
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|开始结冰|开始封冻|开始解冰|开始融冰|多年平均冰厚|
||最早～最晚|最早～最晚|最早～最晚|最早～最晚||
|日期|11.07～11.28|12.01～1.27|1.21～3.14|3.01～4.05|0.31m|
|（月.日）||||||

2.8.2水温
金沟河流域八家户水文站具有1983～2006年水温观测资料，红山头水文站具有1962～1982年15年不完全水温资料。根据两站水温观测资料分析：金沟河多年平均水温为4.2℃～6℃，最高水温一般出现在 6月，历年最高水温20℃，
发生于1981年7月23日，冬季最低水温一般在0℃左右，两水文站多年平均各
月水温统计见表2.8-2。
金沟河八家户站、红山头站多年月平均水温统计表
表2.8-2
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|站名|月份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|
|八家户站|水温（℃）|0.1|0.2|0.8|3.6|7|8.5|9.1|
||月份|8月|9月|10月|11月|12月|年平均||
||水温（℃）|8.7|7.3|3.5|0.8|0.2|4.2||
|站名|月份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|
|红山头站|水温（℃）|0.7|0.9|2.8|6.5|9.6|11.2|11.8|
||月份|8月|9月|10月|11月|12月|年平均||
||水温（℃）|11.2|9|5.4|2.2|0.9|6.0||

2.8.3水化学
本次工作于 2014年 5月 26日在取水工程首部位置河道内采集地下水 4组，地表水2组进行试验分析。据采取的地表水和地下水水质分析成果，河水和河道地下水水化学类型为HCO.SO—Ca.Na型、HCO.SO—Ca型和SO.HCO—Ca.Na型 3 4 3 4 4 3
水，矿化度214～248mg/L。
由 3.2.1.5节水质全分析报告资料可以看出：勘察时采集的 2组河水中浑浊度23.4～24.5，pH值8.6～8.61，铁离子含量0.78mg/L～0.97mg/L，总大肠菌群〉200.5MPN/100mL，超出标准要求；4组地下水中浑浊度94.2～129.4，铁离子含量1.00mg/L～1.04mg/L，均有肉眼可见物，菌落总数 433CFU/Ml～479CFU/Ml,其中两组水样总大肠菌群 129.8MPN/100mL～200.5MPN/100mL，其中一组水样色度为30，氨氮含量为0.61mg/L，COD为5，超出标准要求；地下水其它各项已检测指标符合《生活饮水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的限值；初步分析，潜水水质中肉眼可见物、总铁含量超标与探坑开挖后坑壁坍塌，溶入大量上部泥质含量较高的地层颗粒有关，而地表河水受上游不同季节洪水携带物或河道上游工矿企业活动有关。
3 工程地质
批准：周吉军
审定：刘永明
审核：李 利
校核：杨海亮
编写：林 静
3.1区域地质概况
3.1.1地形地貌
工程区所在的金沟河流域从南到北依次发育了侵蚀构造高山及中山、剥蚀堆积丘陵及山间谷地和山前冲洪积平原等三大地貌类型。
①侵蚀构造高山及中山：侵蚀构造高山及中山分布于金沟河八家户水文站以南，海拔 1400m以上，属天山主脉。地貌形态南部为高山，北部为中山及中低山。植被发育，为天然林场及牧场。本区新构造运动强烈，河谷切割较强烈，河床纵坡大于20‰，河谷两岸阶地不发育，多为大于50°的陡坡，形成典型的“V”型河谷。
②剥蚀堆积丘陵及山间谷地：剥蚀堆积丘陵及山间谷地分布于金沟河八家户水文站以北，北界为金沟河红山头，海拔700～1400m，地貌形态主要为丘陵、山间谷地。丘陵多为中新生代地层，植被较发育，为天然牧场；山间谷地地形平缓，为农耕地及人工草场。
本区新构造运动较强烈，河谷间歇性切割，河床纵坡大于15‰，河谷两岸不对称发育Ⅵ级阶地，河谷呈“U”形，深度50～120m，宽200m～500m。
③山前冲洪积平原：金沟河渠首以北为广阔冲积平原，海拔350～700m，地形坡度3‰～20‰，由南往北倾。
3.1.2地层岩性
区域地层包括侏罗系下统（J）、中统（J）、新近系、古近系以及第四系冲 1 2
洪积、风积和坡积等成因的堆积层。
⑴侏罗系下统三工河组（Js）
1
分布于国防公路以南区域，为灰黄色、褐黄色、黄绿色及浅绿色厚层状及厚层－中厚层状的砂岩、砂砾岩及砾岩互层，产状S5°E∠75°。
⑵侏罗系中统西山窑组（Jx）
2
分布于国防公路以北一带，在金沟河河谷八家户水文站也有露头，为一套灰绿色、黄绿色、褐红色及褐灰色中厚层、薄层状砂岩、粉砂岩、泥岩夹砾岩、煤层和菱铁矿的湖泊－沼泽相沉积层。
⑶新近系和古近系（E、N）
该套地层主要分布于低山丘陵区北部的出山口处附近，呈条带状北东—南东向展布，为独山子～安集海、玛纳斯、霍尔果斯达背斜北翼组成地层；在江南庙
断裂南侧附近亦有分布，呈条带状南东向延伸。
古近系（E）：岩性为樱红色、砖红色砂质泥岩，青灰色、浅灰色砂岩、棕红色粗砂岩夹细砾岩及纤维石膏透镜体。
新近系（N）：岩性为中厚层状褐黄色、砖红色砂质泥岩、泥岩互层夹灰色砂砾岩、中粒岩屑砂岩。
⑷第四系（Q）
下更新统西域组（Qx）：岩性为砾岩，灰白色、棕黄色，碎屑结构，岩层具 1
斜交层理，钙质胶结或半胶结，与下伏独山子组（N）地层呈整合接触。主要 2d
分布于低山丘陵区北部的出山口处附近，呈条带状北东、南东向展布；在江南庙断裂北侧附近亦有分布，呈条带状南东向延伸。
中更新统冲积层（Qpl）：岩性为含漂石的砂砾石层，砾石成分以凝灰岩、花 2
岗岩等为主，卵砾石磨圆较好，多呈圆状或扁圆状，分选一般，厚度10～15m。
主要分布在河床两岸Ⅳ、Ⅴ级阶地上。
上更新统冰碛层（Qgl）：岩性为灰白色含泥、巨砾的漂卵砾石层，局部泥砂 3
质胶结，巨砾、卵砾石成分以花岗岩为主，呈次圆状或次棱角状，分选差，最大粒径达3m。主要分布Ⅲ级阶地面上部。
上更新统风积黄土（Qeol）：岩性为浅黄色粉土，厚度一般1～2m，分布在 3
Ⅱ～Ⅺ阶地顶部，表面平坦。
上更新统冲积层（Qal）：岩性为含漂石的砂卵砾石层，砾石成分以凝灰岩为 3
主，卵砾石磨圆较好，多呈扁圆状，分选一般，厚度一般2～4m。主要分布在河床两岸Ⅱ、Ⅲ级阶地上。
全新统洪积层（Qpl）：岩性为浅黄色含土砂砾石或碎块石土，成分以凝灰岩 4
等为主，厚度不均，主要分布在河流两岸冲沟内。
全新统冲积层（Qal）：岩性为含漂石的砂卵砾石层，砾石成分以凝灰岩、砂 4
岩等为主，少量为花岗岩，卵砾石磨圆较好，呈圆状或扁圆状，分选差，主要分布在现代河床及冲洪积平原。
3.1.3地质构造
本区构造从南到北主要划分为北天山褶皱带、山前拗陷带和准噶尔地块三个地质构造单元。据《新疆维吾尔自治区区域地质志》，工程区属北天山褶皱带的山前拗陷区（乌鲁木齐山前拗陷带Ⅱ6）。受燕山运动和喜马拉雅运动的影响， 3
山前拗陷区的中新生代地层发生褶皱和断裂，形成了轴向与天山平行的一系列褶皱和断裂构造。
褶皱构造主要包括轴向与天山平行的四排隆起背斜构造，其主要特点是：各背斜呈雁行式排列，两翼不对称，北翼陡南翼缓，相互间以宽缓的向斜相隔。四排背斜自南向北依次为：
第一排背斜包括：达字庙鼻状构造、南玛纳斯背斜、清水河子鼻状构造、齐古背斜、昌吉背斜。
第二排背斜包括：霍尔果斯背斜、玛纳斯背斜、吐古鲁背斜。
第三排背斜包括：独山子－安集海背斜。
第四排背斜包括：西湖隆起和呼图壁隆起。
断裂构造为一系列与天山平行、走向 NWW的断裂，主要有博洛霍洛断裂、精河－阿什里断裂、清水河子断裂、玛纳斯隐伏断裂、独山子－安集海断裂、霍尔果斯达里亚断裂。
区内升降运动也较为强烈，总体具有南部相对于北部上升幅度较大：南部强烈上升，剥蚀形成低山丘陵地貌，北部相对下降，接受沉积形成山前倾斜平原。
本项目取水工程位于乌鲁木齐山前拗陷带西段的霍尔果斯背斜部位（见图3.1-1地质构造略图）。
3.1.4地震活动与区域构造稳定性
工程区处于北天山地震构造带中西部，区内新构造运动强烈，属新疆地震活动较强烈的区域之一，有地震活动频度与强度较高，原地重复较多、发震构造相同的特点。沿活动断裂构造的造山运动是该区发生地震的主要因素，对工作区有影响的构造为霍尔果斯背斜。
通过对区内地震资料的收集分析整理，工程区 100km范围内，发生Ms≥4.7级以上地震 23次，其中：7.0～7.9级地震 2次，6.0～6.9级地震 1次,5.0～5.9级地震 17次。据新疆地震台网 1970年到 2000年测观记录，区内M≥5.0级地震 7次。地震震源深度一般在10～35km，以浅源地震为主（见图 3.1-2地震震中分布图）。
地质构造略图
图3.1-1
地震震中分布图
图3.1-2
据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目取水工程地震动峰值加速度0.30g，对应地震基本烈度为Ⅷ度；供水管线部分K0+000～K3+000段地震动峰值加速度0.30g，对应地震基本烈度为Ⅷ度，K3+000至终点地震动峰值加速度0.20g，对应地震基本烈度为Ⅷ度。地震动峰值加速度区划见图3.1-3。
地震动峰值加速度区划图
图3.1-3
3.1.5水文地质条件
工程区南部中高山区，由古生界海相及陆相火山碎屑岩和以花岗岩为主的侵入岩组成，受东西构造体系控制，经历了加里东期以来的多次构造运动的反复作用，地层变动剧烈，岩层岩体破碎严重，节理裂隙甚为发育，为大气降水入渗形成地下水提供了良好的赋存空间，反映地下水富集的基岩裂隙泉在南部中高山区分布众多。分布于该区的区域性大断裂，为压扭性主干断裂，一般均阻挡地下水流向下游区的径流，在补给源南侧的断裂破碎带，是地下水的富集带，并为地下水的深部循环与储存创造了条件。而南部山区的北东——北北东向断裂是伴随主干断裂而产生的次级张性或张扭性断裂，不仅控制着山区河流的流向，而且也为地下水的浅部循环与储存创造了条件。基岩山区的地下水就是按照这一规律赋存
与分布的，即：基岩裂隙水主要受构造控制，仅在局部沟谷低洼地带存在松散岩类孔隙水；中、高山区的基岩裂隙水比低山丘陵区丰富；断裂裂隙密集而具张性结构面地带的地下水，比断裂裂隙稀疏的地带丰富；山区山势高峻，沟谷深切，地下水交替强烈，矿化作用弱，地下水矿化度低。
低山丘陵区——“南山洼地”（即剥蚀堆积丘陵及山间谷地，包括东湾镇、西戈壁镇、博尔通古乡地区）内堆积了厚度达 350m以上的第四系下更新统西域组（Q）的砾岩及中更新统乌苏群（Q）、上更新统新疆群（Q）和全新统（Q） 1 2 3 4
的砂砾石、卵砾石。砾岩和砂砾石、卵砾石中的空隙为地下水储存提供了巨大的空间；流经此地的玛纳斯河、宁家河及金沟河等河流在径流的途中河水大量渗漏，为地下水提供了充足的补给来源，储藏了丰富的第四系松散堆积层孔隙潜水；而“南山洼地”南、北的第一排、第二排背斜构造及塔西河地下南北向相对隆起则形成天然坝体。该区地下水在其下游出山口——“南山洼地”北缘的玛纳斯河红山咀、金沟河红山头等水文站一带，受第二排背斜构造的阻挡，地下水以泉水溢出的形式回归河道。
“南山洼地”的含水层厚度一般大于200m。第四系下更新统西域组（Q） 1
下伏的新近系上新统独山子组（N）及中新统塔西河组（N）中的泥岩构成了 2 1
含水层的隔水底板。地下水水位埋藏深度一般大于100m。由于受第一排背斜构造的阻隔，侵蚀构造中高山区的地下水很少能够直接补给“南山洼地地下水库”，仅在宁家河以西的相对较窄的地段有山区基岩裂隙水补给。
本区含水层厚度大，地下水在垂向上存在三个循环带，即浅层循环积极带、中层缓慢交替带、深层滞留带。地下水在水平方向上存在二个流向，一是从上游向下游（由南向北）的纵向径流，二是在东西方向上由宁家河、金沟河向玛纳斯河河谷的横向径流，其中南北向径流的水力坡度为1.5‰，东西向径流水力坡度为1.3‰～1.7‰。
由于“南山洼地”地下水存在上述南北向和东西向的双向流动，到了洼地的北部，受第二排背斜构造的阻挡，地下水面是由南向北、由西向东，朝玛纳斯河河谷红山嘴一带随地形倾斜的曲面，即地下水面在玛纳斯河河谷红山嘴一带为一漏斗。该地下水面漏斗不是开采形成的降落漏斗，而是玛纳斯河河谷内泉水溢出所形成的天然漏斗。天然漏斗向东延伸至塔西河，向西延伸至宁家河、金沟河，呈由南向北收敛的“长扇”型，扇柄即是玛纳斯河红山嘴一带河谷。
本区由于地下水位埋藏深，地下水以水平径流排泄为主，泉水溢出是地下水的主要排泄形式；垂向上的蒸发、河床潜流及基岩裂隙水排泄量极少。“南山洼地”的北部，受第二排背斜构造的阻挡，深切割的河床切穿潜水含水层后形成下降泉。在玛纳斯河河谷红山嘴三级电站以南3.5～7km的地段形成了长达 3.5km的泉群。泉水主要在高出河床十多米的 IV级阶地的阶坎下部和 I级阶地、II级阶地、III级阶地的阶坎及后缘出露，形成了近1km2的湿地和天然林地。在三个泉子沟的沟尾和宁家河卡子湾水库、金沟河红山头等以南的河谷中均有泉水零星出露，其泉群规模远远小于玛纳斯河河谷。
平原区——该段西起安集海镇的元兴宫村，东到金沟河镇的东戈壁村，为金沟河出山口后形成的冲洪积扇。本段南部为第二排构造背斜褶皱带，北部为第三排构造背斜褶皱带。由于组成背斜的岩层为透水性差或不透水的泥岩、砂岩、砾岩互层，因此本区形成了背斜间向斜洼地（山前坳陷带）松散岩类孔隙潜水富水带。并且南部“南山洼地”的地下水与本区无直接的水力联系，仅能通过泉水溢出形成地表水汇入金沟河后，流经本区时入渗补给本区地下水。本区地下水主要接受金沟河河水入渗补给以及西侧巴音沟河砾质平原区地下水的侧向补给。由于受北侧第三排背斜构造的阻挡，地下水向东北径流，绕过第三排背斜构造带，最终于三道河子镇一带，侧向补给平原区。
本段地下水埋藏较深，南部元兴宫、南五宫一带，潜水位埋深在110～150m之间，北部沙湾县县城一带（S115线附近）潜水位埋深在50～65m左右，含水层主要为砂卵砾石、中粗砂，渐向北，粘性土夹层增多。
金沟河发源于天山北坡的依连哈比尔尕山，水流由南向北，流经山区、冲洪积平原区，汇入玛纳斯河，最终流归尾闾玛纳斯湖。该河属冰雪融水及降雨混合补给型的山溪性河流。水量的来源以冰川和永久性积雪为主，其次为降雨、季节性融雪和地下水补给。
金沟河径流受气温和降水的影响，有着年际变化平缓，年内分配集中的特点。
年水量与气温的高低有着明显的联系，同时又受降水的制约。由红山头水文站37年(1962年～1999年)系列计算资料统计分析，多年平均径流量为3.527亿m3，多年平均流量为 11.18m3/s。实测最大洪峰流量378m3/s，（1999年 7月 27日），最小洪峰流量38.5m3/s（，1995年7月21日），平均洪峰流量模数0.065m3/s·km2。
径流年内分配极不均匀，汛期6～8月份的径流量占全年径流量的68.3%，冬季
11月至翌年4月，水量只占总量的14.1%。
本工程取水工程即位于低山丘陵区金沟河出山口一带，该段河谷基岩由新近系砂质泥岩、泥岩等组成的单斜构造形成，由于泥岩透水性差，裂隙不发育，是相对隔水层，因此，取水工程地下水主要是孔隙潜水，分布在河床卵砾石层中，主要受河水补给，以潜流形式向下游排泄。
3.2工程地质条件
3.2.1取水工程水文地质条件
3.2.1.1地下水赋存条件
取水工程位于金沟河渠首上游约 1.5km范围内，据本次物探解译成果及钻探资料，工作区地层为二元结构，主要由卵石混合土和基岩组成，卵石混合土最大揭露厚度9.6m，泥岩透水性差，裂隙不发育，是相对隔水层。该地层为地下水的赋存提供了良好空间，金沟河河道垂直入渗使区内第四纪松散卵石混合土层中赋存了丰富的孔隙水，为工作区主要含水层，勘察时河床潜水位埋深在0.3m～1.1m，平均水力坡度0.93%。地下水类型为潜水。（详见图3.2-1潜水位等值线图）3.2.1.2含水层特征及富水性
取水工程地下水为第四系松散堆积物单一结构孔隙潜水，含水层岩性为卵石混合土，富水性较好。根据两组抽水试验结果，渗透系数为46.8m/d～53.4m/d，平均值50.1m/d，建议设计采用计算时，适当考虑工程运行后由于地下水流向有所改变，会增大卵砾石层的泥沙淤积量，造成其透水性降低，渗透系数减小的情况。影响半径R=2Sω HK，当最大降深按 6m考虑，平均含水层厚度按 9.0m计算时，影响半径为254.8m。
潜水位等值线图
图3.2-1
3.2.1.4地下水补给量计算
拟建取水工程地下水的补给量按取水工程运行后的工况考虑，主要包括天然状态下地下水潜流量和取水工程运行后河流地表水的垂向渗漏量。
1、地下水潜流量计算
在取水工程上游约 150m断面（物探B剖面）作为标准计算断面。潜流量计算公式选用达西公式：
Q＝KIA
式中：Q－计算断面地下水潜流量，m3/d；
K－含水层渗透系数，m/d，取抽水试验平均值，为50.1m/d；
I－地下水水力坡度，从等水位线图上计算获取，为0.011；
A－计算断面过水面积，m2，从B－B＇剖面图上计算获取，为1290m2；
通过计算，该断面处河床上部全新统（Qal）卵砾石层的地下水潜流量为 4
711m3/d。
2、河道渗漏补给量计算
拟建取水工程现代河床内常年有地表水水流，勘察时河水流量约为 5.0 m3/s（432000m3/d）。根据 1:1000的取水工程地形图量取铺设渗管段河床水面面积为19400m2。根据奎屯河河谷水源地（独山子石化第一水源地）勘察现场河床卵砾石渗漏试验，当河床面卵砾石在清淤的状态下，河道渗漏量为2.14m3/m2.d；当河床面卵砾石在不清淤的状态下，河道渗漏量为1.27m3/m2.d。类比奎屯河河谷水源地试验资料，取平均值1.71，则拟建取水工程范围河床勘察期间渗漏补给量为19400×1.71＝33174m3/d。通过计算，勘察期间测区地下水潜流量为711m3/d，河道渗漏补给量为33174m3/d，则地下水补给量为33885m3/d。
拟建取水工程年开采量为3000×104m3，平均每天的开采量为 82191.8m3，日最大开采量为107136m3，大于勘察期间所测得地下水补给量33885m3/d。由3.3节的计算可知，地下水补给量主要为河道渗漏量，要满足107136m3/d的供水需要，需增加工程措施加大地表水的入渗转化量，则河流过水面积需达到（107136-711）/1.71=62237m2，且上游来水量不得小于129600m3/d（考虑蒸发及安全系数等因素）时可满足本工程最大单日供水要求。建议设计采用时，尚需考虑下游灌溉、生态基流等用水情况，按相应工况进行详细的计算，并按相关要求做好运营期间的清淤、维护等工作。
3.2.1.5水化学特征及水质评价
本次工作在取水工程河道采集地下水4组，地表水2组进行试验分析。据采取的地表水和地下水水质分析成果，河水(SY1和SY2)、河道地下水（SY3～SY6）水化学类型为 HCO .SO—Ca.Na型、HCO .SO—Ca型和 SO .HCO—Ca.Na型 3 4 3 4 4 3
水，矿化度214～248mg/L。（详见水质成果分析报告）。
由水质全分析报告资料可以看出：勘察时采集的 2组河水中浑浊度23.4～24.5，pH值8.6～8.61，铁离子含量0.78mg/L～0.97mg/L，总大肠菌群〉200.5MPN/100mL，超出标准要求；4组地下水中浑浊度94.2～129.4，铁离子含量1.00mg/L～1.04mg/L，均有肉眼可见物，菌落总数 433CFU/Ml～479CFU/Ml,其中两组水样总大肠菌群 129.8MPN/100mL～200.5MPN/100mL，其中一组水样色度为30，氨氮含量为0.61mg/L，COD为5，超出标准要求；地下水其它各项已检测指标符合《生活饮水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的限值（详见表3.2-1生活饮用水卫生标准水质评价表）；初步分析，潜水水质中肉眼可见物、总铁含量超标与探坑开挖后坑壁坍塌，溶入大量上部泥质含量较高的地层颗粒有关，而地表河水受上游不同季节洪水携带物或河道上游工矿企业活动有关。
生活饮用水水质评价表
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|采样时间|||2014.5.30||||||||||||
|取 样 位 置|||SY1（河水）||SY2（河水）||SY3（潜水）||SY4（潜水）||SY5（潜水）||SY6（潜水）||
|项目|单位|标准限值（GB 5749—2006）|实测值|评价结果|实测值|评价结果|实测值|评价结果|实测值|评价结果|实测值|评价结果|实测值|评价结果|
|色度|度|15|<5|合格|10|合格|30|超标|＜5|合格|＜5|合格|10|合格|
|浑浊度|度|1，水源与净水条件限制时为3|23.4|超标|24.5|超标|106.1|超标|94.2|超标|129.4|超标|101.1|超标|
|嗅和味|无|无异嗅、异味|无|合格|无|合格|无|合格|无|合格|无|合格|无|合格|
|肉眼可见物|特征|不得含有|无|合格|无|合格|有|超标|有|超标|有|超标|有|超标|
|pH值||6.5-8.5|8.6|超标|8.61|超标|8.43|合格|8.37|合格|8.3|合格|8.31|合格|
|总硬度（以CaCO3计）|mg/L|450|125.9|合格|125.9|合格|136.8|合格|131.1|合格|135.2|合格|135.2|合格|
|铁|mg/L|0.3|0.78|超标|0.97|超标|1|超标|1.04|超标|1.01|超标|1.03|超标|
|挥发酚（以苯酚计）|mg/L|0.002|<0.002|合格|<0.002|合格|<0.002|合格|<0.002|合格|<0.002|合格|<0.002|合格|
|锰|mg/L|0.1|<0.05|合格|＜0.05|合格|<0.05|合格|<0.05|合格|<0.05|合格|<0.05|合格|
|硫酸盐|mg/L|250|59.9|合格|58.0|合格|70.4|合格|57.0|合格|82.5|合格|88.4|合格|
|氯化物|mg/L|250|16.2|合格|13.4|合格|17.3|合格|19.7|合格|18.0|合格|18.0|合格|
|溶解性固体|mg/L|1000|224|合格|214|合格|248|合格|226|合格|234|合格|242|合格|
|氟化物|mg/L|1.0|0.4|合格|0.5|合格|0.5|合格|0.6|合格|0.6|合格|0.6|合格|
|氰化物|mg/L|0.05|<0.002|合格|<0.002|合格|<0.002|合格|<0.002|合格|<0.002|合格|<0.002|合格|
|砷|mg/L|0.01|<0.01|合格|<0.01|合格|<0.01|合格|<0.01|合格|<0.01|合格|<0.01|合格|
|铬（六价）|mg/L|0.05|<0.004|合格|<0.004|合格|<0.004|合格|<0.004|合格|<0.004|合格|<0.004|合格|
|铝|mg/L|0.20|0.01|合格|0.02|合格|0.02|合格|0.02|合格|0.02|合格|0.02|合格|
|氨氮（以N计）|mg/L|0.50|<0.02|合格|<0.02|合格|0.61|超标|<0.02|合格|<0.02|合格|<0.02|合格|
|COD|mg/L|3，水源限制原水耗氧量大于6mg/L时为5|1|合格|0|合格|5|超标|0|合格|0|合格|0|合格|
|硝酸盐(以氮计)|mg/L|10，地下水源限制时为20|1.9|合格|1.2|合格|1.2|合格|1.5|合格|2.6|合格|1.9|合格|
|镉|mg/L|0.005|<0.0005|合格|<0.0005|合格|<0.0005|合格|<0.0005|合格|<0.0005|合格|<0.0005|合格|
|铅|mg/L|0.01|<0.0025|合格|<0.0025|合格|<0.0025|合格|<0.0025|合格|<0.0025|合格|<0.0025|合格|
|汞|mg/L|0.001|<0.0001|合格|<0.0001|合格|<0.0001|合格|<0.0001|合格|<0.0001|合格|<0.0001|合格|
|锌|mg/L|1.0|<0.003|合格|<0.003|合格|<0.003|合格|<0.003|合格|<0.003|合格|<0.003|合格|
|阴离子合成洗涤剂|mg/L|0.3|<0.05|合格|<0.05|合格|<0.05|合格|<0.05|合格|<0.05|合格|<0.05|合格|
|硫化物|mg/L|0.02|<0.02|合格|<0.02|合格|0.02|合格|<0.02|合格|0.02|合格|<0.02|合格|
|菌落总数|CFU/mL|100|72|合格|84|合格|472|超标|433|超标|454|超标|479|超标|
|总大肠菌群|MPN/100mL|不得检出|>200.5|超标|>200.5|超标|200.5|超标|129.8|超标|83.1|超标|59.1|超标|

表3.2-1
为对超标指标进行复核和监测，又于2014年7月17日在拟取水工程河道采集地表水2组进行试验分析。据水质分析成果，河水(SY9和SY10)浑浊度395.0～414.0，铁离子含量1.5mg/L～1.7mg/L，超出标准要求。
3.2.2取水工程地质条件
3.2.2.1地形地貌
取水工程位于金沟河出山口处的河谷中，两岸基岩出露，地貌单元属低山区河谷，高程一般在810～890m，相对高差一般为20～50m。河谷呈“U”字形，宽70～210m。河谷两岸地形坡度一般为15°～50°。
3.2.2.2地层岩性及物理力学性质
根据本次勘察工作，取水工程出露的地层包括上新近系上新统独山子组（Nd） 2
和第四系全新统冲积层（Qal）、第四系全新统坡积层（Qpl）及少量第四系全新 4 4
统人工堆积层（Qml）。
4
⑴古近系上新世独山子组（Ed）
2
主要分布于河床两岸和底部，在金沟河河床中揭露埋深最大为9.6m（参见图3.7.3-10推测基岩等埋深图），岩性为砖红色砂质泥岩，青灰色、浅灰色砂岩、棕红色粗砂岩夹细砾岩及纤维石膏透镜体。单层厚一般为10～15cm，产状：265°～280°，SW∠72°～80°。
⑵全新统冲积层（Qal）
4
分布于金沟河河床中，岩性为卵石混合土，青灰色，稍密状，砾石成分以凝灰岩、砂岩为主，少量为花岗岩，卵、砾石磨圆度较好，呈圆形或亚圆形，级配较好，厚度10m左右。
⑶第四系全新统坡积层（Qdl）
4
仅分布于取水工程最下游右岸，金沟河渠首导流堤的东侧，岩性为粘土（部分含砂砾），由河床右岸的泥岩坡积而成，呈薄层状覆盖于卵石混合土之上。
⑷全新统人工堆积层（Qml）
4
主要指金沟河渠首导流堤，梯形线状分布，顶宽约4m，底宽一般6m～8m，与河床内高差一般在1m～2m，岩性主要为卵石混合土，迎水面混凝土护坡。
勘察时河床潜水位埋深在0.3m～1.1m，详见图3.2-1潜水位等值线图，平均水力坡度0.93%。
现对取水工程主要岩土层物理力学性质分述如下：
卵石混合土层：青灰色，由表层到层底为松散～密实状态，砾石磨圆度较好，以亚圆形为主，成分主要为凝灰岩、砂岩等为主。200mm～60mm的颗粒含量占21.3%～36.6%，60mm～40mm的颗粒含量占5.2%～8.0%，40mm～20mm的颗粒含量占11.2%～13.8%，20mm～10mm的颗粒含量占10.7%～13.0%，10mm～ 2mm的颗粒含量为19.1%～23.4%，2mm～0.5mm的颗粒含量为7.2%～8.9%，0.5mm～0.075的颗粒含量为7.5%～10.3%，0.075mm～0.005的颗粒含量为0.9%～1.4%，粒径小于0.005mm的颗粒含量为0，有效粒径d为0.4mm～0.6mm， 10
不均匀系数为65.4～94.4，曲率系数为1.17，级配较好。根据两组抽水试验结果，渗透系数为46.8m/d～53.4m/d，平均值50.1m/d，建议设计采用计算时，适当考虑工程运行后由于地下水流向有所改变，会增大卵砾石层的泥沙淤积量，造成其透水性降低，渗透系数减小的情况。承载力建议值为350kPa，变形模量为 28MPa（表层松散，当埋深大于 2.5m时取用该值）。
开挖边坡时，坡高小于8m，坡度临时采用1:1.0～1:1.25；坡高大于8m，临时采用1:1.25～1:1.5，水下开挖坡度建议采用1:2.0。
砂质泥岩、砂岩层：为新近系上新统独山子组，砖红色、灰绿色，岩体呈薄层－中厚层状，岩层产状265°～280°，SW∠72°～80°，岩体抗风化较弱。强风化层厚度一般在1m～3m，承载力为 200kPa。开挖边坡时，建议坡度采用1:0.5～1:0.75。
水源地首部地质勘探点布置图
图3.2-2
3.2.3供水管线工程地质条件
3.2.3.1Ⅰ段（K0+000～K0+700）
该段位于金沟河红山头渠首右岸河漫滩，走向平行河道向北，地形起伏不大（地面高程815.213～809.833m），（K0+22.54～K0+152.9）段为人工挖掘形成的鱼塘，（K0+450～K0+600）段离右岸山体较近，山体出露岩性为砂质泥岩和泥质砂岩，局部山体陡立，距拟建管线最小距离约3.0m。在勘探深度内揭露地层为第四系全新统冲洪积（Qalpl），岩性由低液限粉土、卵石混合土组成，自上而下 4
分述如下：
第①层低液限粘土，厚度1.20～2.00m，土黄色，稍湿，稍密状态，含砾石，主要由风化泥岩冲积形成，天然密度1.79g/cm3，天然含水率19.8%，标准贯入试验击数5击，承载力特征值110kPa。
第②层卵石混合土，青灰色，稍湿～饱和，稍密～中密状态，埋深1.20～2.00m，揭露厚度3.80m，未揭穿，局部夹低液限粘土透镜体，一般粒径20～60mm，最大粒径可达180mm，磨圆度较好，呈亚圆形，母岩成分以火成岩、变质岩为主；
颗粒组成为：＞60mm含量29.4%，60～40mm含量6.4%，40～20mm含量12.5%，20～10mm含量12.2%，10～2mm含量21.1%，2～0.5mm含量8.1%，0.5～0.25mm含量4.2%，0.25～0.075mm含量4.9%，＜0.075mm含量1.1%，不均匀系数76.58，曲率系数1.17，级配不良，重型动力触探试验锤击数修正值10.6～13击，平均值13击，承载力特征值350kPa，变形模量28MPa。
该段K0+22.54～K0+152.9为人工挖掘形成的鱼塘，勘察期间地下潜水位埋深0.00～4.20m，管线设计开挖深度3.50m，管基持力层为卵石混合土。建议该段卵石混合土时开挖边坡按地下水位以上1：0.75～1：1，水下1：2。
3.2.3.2Ⅱ段（K0+700～K7+000）
该段位于金沟河干涸河道，走向平行河道向北，地形起伏不大（地面高程809.833～720.765m），（K3+300～K3+600）、（K5+600～K6+100）段离河床右岸较近，该段河床右岸坡高一般在7.00～11.00m，在坡脚因岸坡坡面碎落，形成大量卵石混合土堆积，拟建管线距右岸坡脚最小距离约2.0m。在勘探深度内揭露地层为第四系全新统冲洪积层（Qalpl），岩性为卵石混合土,青灰色，稍湿，稍 4
密状态，最大揭露厚度5.00m，未揭穿；一般粒径20～60mm，最大粒径可达190mm，磨圆度较好，呈亚圆形，母岩成分以火成岩、变质岩为主；颗粒组成为：＞60mm
含量28.6%，60～40mm含量7.0%，40～20mm含量11.6%，20～10mm含量11.9%，10～2mm含量22.3%，2～0.5mm含量7.9%，0.5～0.25mm含量4.3%，0.25～ 0.075mm含量4.8%，＜0.075mm含量1.6%，不均匀系数75.49，曲率系数1.14，级配良好，重型动力触探试验锤击数修正值9.60～15.80击，平均值 13.20击，承载力特征值350kPa，变形模量28MPa。
该段在勘察深度内未揭露地下水位。
管线设计开挖深度3.50m，管基持力层为卵石混合土。建议该段卵石混合土临时开挖边坡按1：0.75～1：1。
3.3.3.3Ⅲ段（K7+000～K14+000）
该段位于金沟河东岸阶地上，走向近东西向，地形起伏不大（地面高程720.765～621.07m），该段K7+580～K7+700分布挖掘渠道时人工堆填的砾石堆，高约0.50m，K11+800～K12+200段为人工堆积填土，高约0.50～2.00m。在勘探深度内揭露地层为第四系全新统人工堆积层（Qml）及第四系上更新统～全新统 4
Qalpl
冲洪积层（34），岩性由填土、级配不良砾组成，自上而下分述如下。
第①层填土：厚度0.40m～1.40m，土黄色，稍湿，稍密状态，岩性主要由级配不良砾组成，部分含有低液限粉土和植物根系。
第②层级配不良砾：青灰色，稍湿，稍密～中密状态，埋深0.40～1.40m，厚度3.60～10.00m，一般粒径10～30mm，最大粒径可达55mm，磨圆度较好，呈亚圆形，母岩成分以火成岩、变质岩为主；重型动力触探试验锤击数修正值5.80～11.30击，平均值8.10击，承载力特征值220kPa，变形模量 20MPa。
该段在勘察深度内未揭露地下水位。
管线设计开挖深度3.50m，管基持力层为级配不良砾。建议该段级配不良砾临时开挖边坡按1：0.75～1：1。
3.2.3.4Ⅳ段（K14+000～K18+670.39）
该段位于金沟河东岸阶地上，走向近东西向，地形起伏不大（地面高程621.07～597.596m），多为林带和耕地。在勘探深度内揭露地层为第四系上更新Qalpl
统～全新统冲洪积层（34），岩性由低液限粉土、级配不良砾组成，自上而下分述如下。
第①层低液限粉土：厚度1.20m～4.50m，土黄色，稍湿～湿，稍密状态，天然密度 1.80g/cm3，天然含水率23.8%，颗粒组成：＞0.075mm含量20.2%，
0.075～0.005mm含量56.5%，＜0.005mm含量23.3%，液限28.9%，塑限15.8%，湿陷系数0.010～0.048，粘聚力16.6kPa，内摩擦角15.2º，压缩系数0.48MPa-1，压缩模量4.8MPa，具中等压缩性，轻型动力触探试验锤击数16.0～21.0击，平均值17.7击，承载力特征值110kPa。
第②层级配不良砾：青灰色，稍湿，稍密～中密状态，埋深1.20～4.50m，厚度3.80～8.00m，一般粒径10～30mm，最大粒径可达45mm，磨圆度较好，呈亚圆形，母岩成分以火成岩、变质岩为主；重型动力触探试验锤击数修正值5.7～11.2击，平均值8.20击，承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。
该段在勘察深度内未揭露地下水位。
该段管线设计开挖深度3.50m，管基持力层为低液限粉土和级配不良砾。建议该段低液限粉土临时开挖边坡按1：0.75，级配不良砾临时开挖边坡按1：0.75～1：1。
勘探点布置见勘探点平面布置图，土层分布情况详见工程地质纵剖面图。
3.2.3.5配水干管工程地质条件
该段位于金沟河东岸阶地上，走向近南北向，地形起伏不大（地面高程597.469～524.556m）。在勘探深度内揭露地层为第四系上更新统～全新统冲洪积Qalpl
层（34），岩性由填土、低液限粉土、级配不良砾组成，自上而下分述如下。
第①层填土：厚度0.30m～2.20m，土黄色，稍湿，稍密状态，岩性主要由低液限粉土和级配不良砾组成，部分含有植物根系。
第②层低液限粉土：厚度0.3m～2.80m，土黄色，稍湿～湿，稍密状态，天然密度1.52g/cm3，天然含水率11.0%，颗粒组成：＞0.075mm含量0.7%，0.075～ 0.005mm含量74.0%，＜0.005mm含量25.3%，液限24.6%，塑限15.0%，湿陷系数0.017～0.116，具轻微～强烈湿陷性，粘聚力14.6kPa，内摩擦角19.5º，压缩系数0.29MPa-1，压缩模量6.80MPa，具中等压缩性，轻型动力触探试验14.0～20.0击，平均值15.5击，承载力特征值110kPa。
第③层级配不良砾：青灰色，稍湿，稍密～中密状态，埋深1.50～4.10m，厚度1.80～8.50m，一般粒径10～30mm，最大粒径可达110mm，磨圆度较好，呈亚圆形，母岩成分以火成岩、变质岩为主；重型动力触探试验锤击数修正值5.0～13.5击，平均值9.30击，承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。
该段在勘察深度内未揭露地下水位。
该段管线设计开挖深度3.50m，管基持力层为低液限粉土和级配不良砾。建议该段低液限粉土临时开挖边坡按1：0.75，级配不良砾临时开挖边坡按1：0.75～1：1。
3.2.4管线工程地质问题评价
3.2.4.1环境水腐蚀性评价
本次勘察仅在管线Ⅰ段揭露地下水，（K0+22.54～K0+152.9）段为人工挖掘形成的鱼塘。取地下水样5组进行室内水质简分析试验，试验结果见附表《水质分析报告》。依据《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）对其腐蚀性做出评价，结果见表3.2-2、表3.2-3和表3.2-4。
环境水对混凝土腐蚀性判别表
表3.2-2
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|腐蚀性类型|腐蚀性判定依据|腐蚀程度|界限指标|评价|||
|||||水类别|试验值|腐蚀程度|
|一般酸性型|PH|无腐蚀弱腐蚀中等腐蚀强腐蚀|pH＞6.56.5≥pH＞6.06.0≥pH＞5.5pH≤5.5|环境水|8.3～8.43|无腐蚀|
|重碳酸性|HCO3-含量（mmol/L）|无腐蚀弱腐蚀中等腐蚀强腐蚀|HCO3-＞1.071.07≥HCO3-＞0.70HCO3-≤0.70-|环境水|1.678～1.698|无腐蚀|
|镁离子型|Mg2+含量（mg/L）|无腐蚀弱腐蚀中等腐蚀强腐蚀|Mg2+＜10001000≤Mg2+＜15001500≤Mg2+＜2000Mg2+≥2000|环境水|6.0～7.9|无腐蚀|
|硫酸盐型|SO42-含量（mg/L）|无腐蚀弱腐蚀中等腐蚀强腐蚀|SO42-＜250250≤SO42-＜400400≤SO42-＜500SO42-≥500|环境水|57.0～88.4|无腐蚀|

环境水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性判别表
表3.2-3
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|腐蚀性判定依据|腐蚀程度|界限指标|评价|||
||||水类别|试验值|腐蚀程度|
|Cl-含量（mg/L）|弱腐蚀中等腐蚀强腐蚀|100～500500～5000＞5000|环境水|17.3～19.7|无腐蚀|

环境水对钢结构腐蚀性判别表
表3.2-4
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|腐蚀性判定依据|腐蚀程度|界限指标|评价|||
||||水类别|试验值|腐蚀程度|
|pH值、（Cl-+SO42-）含量（mg/L）|弱腐蚀中等腐蚀强腐蚀|pH值3～11、（Cl-+ SO42-）＜500pH值3～11、（Cl-+ SO42-）≥500pH值＜3、（Cl-+ SO42-）任何浓度|环境水|8.31～8.4376.7～110.5|弱腐蚀|

由表 3.2-2结果：环境水对混凝土结构无腐蚀性。由表 3.2-3结果：环境水对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性。由表3.2-4结果：环境对钢结构具弱腐蚀性。
3.2.4.2土的腐蚀性评价
管线共采取化分土样13组，依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)“附录G”场地处于高寒、干旱区，卵石混合土为强透水土层，土层含水率试验资料2.4%～23.8%，平均值15.6%，稍湿，环境类型为Ⅲ类。
土对建筑材料的腐蚀性评价详见表3.2-5、表3.2-6、表3.2-7。
由表3.2-5～表3.2-7可知：输水管线场地土对混凝土结构具微腐蚀性；对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性；对钢结构在Ⅰ、Ⅳ段具中腐蚀性，其余段具微腐蚀性。配水干管场地土对混凝土结构具弱腐蚀性；对钢筋混凝土结构中的钢筋具中腐蚀性；对钢结构具中腐蚀性。应根据相关规范采取相应的防护措施。
土对混凝土结构的腐蚀性评价表
表3.2-5
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目 腐蚀介质||硫酸盐含量||镁盐含量||pH值||综合评价结果|
|腐蚀性特征评价依据||SO2-4含量(mg/kg)||Mg2+含量(mg/kg)|||||
|界限指标与腐蚀程度||＜750|微|＜4500|微|＞5.0|微||
|||750～4500|弱|4500～6000|弱|5.0～4.0|弱||
|||4500～9000|中|6000～7500|中|4.0～3.5|中||
|||＞9000|强|＞7500|强|＜3.5|强||
|取样位置|深度(m)|试验值|评价结果|试验值|评价结果|试验值|评价结果||
|k0+300|2.5～3.5|427|微|3|微|9.91|微|微|
|K3+000|2.5～3.5|50|微|3|微|9.74|微|微|
|K4+500|2.5～3.5|34|微|3|微|9.94|微|微|
|K6+000|2.5～3.5|50|微|3|微|9.74|微|微|
|K18+670|2.5～3.5|357|微|5|微|10.41|微|微|
|K10+800|2.5～3.5|34|微|2|微|9.90|微|微|
|K14+200|2.5～3.5|50|微|3|微|9.91|微|微|
|K17+000|2.5～3.5|145|微|6|微|9.29|微|微|
|K14+600|2.5～3.5|105|微|4|微|9.42|微|微|
|K15+900|2.5～3.5|155|微|5|微|9.23|微|微|
|K0+440|2.0～3.0|4101|弱|40|微|9.25|微|弱|
|KJD6(3033)|2.0～2.5|69|微|10|微|8.68|微|微|
|KJD11(5044)|2.0～2.5|20|微|5|微|8.89|微|微|

土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价表
表3.2-6
|||||
|-|-|-|-|
|项目 腐蚀介质||土中的Cl-含量||
|腐蚀性特征判定依据||Cl-含量(mg/kg)||
|界限指标与腐蚀程度||＜400|微|
|||400～750|弱|
|||750～7500|中|
|||>7500|强|
|取样位置|深度(m)|试验值|评价结果|
|K0+300|2.5～3.5|36|微|
|K3+000|2.5～3.5|4|微|
|K4+500|2.5～3.5|3|微|
|K6+000|2.5～3.5|4|微|
|K18+670|2.5～3.5|641|弱|
|K10+800|2.5～3.5|3|微|
|K14+200|2.5～3.5|4|微|
|K17+000|2.5～3.5|7|微|
|K14+600|2.5～3.5|6|微|
|K15+900|2.5～3.5|11|微|
|K0+440|2.0～3.0|3818|中|
|KJD6(3033)|2.0～2.5|296|微|
|KJD11(5044)|2.0～2.5|18|微|

土对钢结构腐蚀性评价表
表3.2-7
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目 腐蚀介质||视电阻率（Ω·m）||pH值||综合评价结果|
|界限指标与腐蚀程度||＞100|微|＞5.5|微||
|||100～50|弱|5.5～4.5|弱||
|||50～20|中|4.5～3.5|中||
|||＜20|强|＜3.5|强||
|取样位置|深度(m)|试验值|评价结果|试验值|评价结果||
|K0+300|0～5|20～25|中|9.91|微|中|
|K3+000|0～10|300～400|微|9.74|微|微|
|K4+500|0～10|300～350|微|9.94|微|微|
|K6+000|0～10|300～350|微|9.74|微|微|
|K18+670|0～10|25～180|中|10.41|微|中|
|K10+800|0～10|100～160|微|9.90|微|微|
|K14+200|0～10|24～110|中|9.91|微|中|
|K17+000|0～10|35～175|中|9.29|微|中|
|K14+600|0～10|20～120|中|9.23|微|中|
|K15+900|0～10|20～130|中|9.91|微|中|

3.2.4.3土的盐渍化及盐胀性评价
在勘探深度范围内，取 13组化分土样，进行易溶盐分析，试验资料详见附表《土样分析结果汇总表》，易溶盐含量部分大于0.3%，按含盐化学成份分类属硫酸盐渍土～氯盐渍土，按含盐量分类属弱～中盐渍土。
管基土硫酸钠含量0.005%～0.053%，小于1%，因此管基土不具盐胀性。
3.2.4.4场地土湿陷性问题及评价
拟建管线沿线K14+000至管线终点、配水管线沿线分布第四系晚更新统～全新统冲洪积低液限粉土，由附表《土工试验成果汇总表》可知有湿陷性，其湿陷系数(δs)在0.010～0.116之间，自重湿陷系数0.003～0.043，由低液限粉土土层厚度和湿陷系数按最不利条件考虑，根据《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB50025-2004），自重湿陷量按式 3.2-1计算，计算结果见表3.2-8。
n （式3.2-1）
 h
zs 0 zsi i
i1

式中 zsi——第i层土的自重湿陷系数；
h
i
——第i层土的厚度（mm）；

0——因地区土质而异的修正系数，本地区取0.5。
场地土湿陷类型判定表
表3.2-8
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|线路编号|取样位置|取样深度(m)|δzsi|hi(mm)|β0|总自重湿陷量(mm)|湿陷类型|
|管线Ⅳ段|TK15+900|2.60～2.90|0.015|4500|0.5|33.75|非自重|
|配水干管|TK0+060|2.20～2.50|0.043|3200|0.5|68.8|非自重|

总湿陷量按式3.2-2计算，计算结果见表3.2-9：
n （式3.2-2）
s h
si i
i

si
式中 ——第 i层土的湿陷系数；
h
i
——第i层土的厚度；

——考虑基底下地基土的受水浸湿可能性和侧向挤出等因素的修正系数，基底下0～5m深度内取1.5。
场地土湿陷等级判价表
表3.2-9
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|线路编号|取样位置|取样深度(m)|δsi|hi(mm)|β|湿陷量(mm)|湿陷等级|
|管线Ⅳ段|TK15+900|2.60～2.90|0.048|1500|1.5|108|Ⅰ级(轻微)|
|配水干管|TK0+060|2.20～2.50|0.116|1100|1.5|191.4|Ⅰ级(轻微)|

由表3.2-8和表3.2-9可知场地土的湿陷类型和湿陷等级，见表3.2-10。
地基土湿陷类型和湿陷等级表
表3.2-10
||||
|-|-|-|
|线路桩号|湿陷类型|湿陷等级|
|管线Ⅳ段|非自重|Ⅰ级(轻微)|
|配水干管|非自重|Ⅰ级(轻微)|

根据表 3.2-10的场地土湿陷类型判定，场地湿陷等级为Ⅰ级轻微，管线输水管线K15+500～K17+000段、配水干管K3600～K4+420段低液限粉土土层厚度在3.6m～4.5m，管基以下（开挖深度按 3.5m计）会存在0.1m～1.0m的湿陷性土层，建议根据相关规范采取处理措施。
3.2.4.5管基土冻胀性评价
该区季节性冻土标准冻深为1.40m。管线Ⅱ段、Ⅲ段管基土小于 0.075mm的颗粒含量2.5%～6.8%，依据《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）第3.0.8条“土中粒径小于 0.075mm的土粒质量不大于总质量10%的土为非冻胀性土”的规定判定：管基土属非冻胀性土；管线Ⅰ段、Ⅳ段低液限粉土层小于 0.075mm的颗粒含量45.1%～66.1%，依据《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）第 3.0.8条“土中粒径小于 0.075mm的土粒质量大于总质量10%的土为冻胀性土”的规定判定：低液限粉土层属冻胀性土。
3.2.4.6跨渠段工程地质条件
1、跨渠Ⅰ段
该段管线桩号为K7+179～K7+421，由南向北分别斜跨丰产渠、金沟河新干渠、金沟河老干渠，渠边堆积人工填土，由卵砾石组成，处于山前冲洪积平原，地形起伏较小，根据钻孔揭露的地层、取样试验及原位测试，勘探深度 10.00m内揭露地层为第四系上更新统～全新统冲洪积层（Qal+pl），自上而下分述如下： 3-4
第①层--级配不良砾：青灰色，稍湿，稍密～中密状态，埋深1.50～10.00m，
ZK7+200和ZK7+420均有分布，一般粒径5～20mm，最大粒径58mm，磨圆度
较好，呈亚圆形，母岩成分以火成岩、变质岩为主；重型动力触探试验锤击数修
正值7.50～18.0击，平均值11.3击，承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。
第②层--卵石混合土：青灰色，稍湿，稍密～中密状态，最大揭露厚度8.50m，未揭穿，仅在ZK7+200揭露；一般粒径20～60mm，最大粒径210mm，磨圆度较好，呈亚圆形，母岩成分以火成岩、变质岩为主；颗粒组成为：＞60mm含量27.6%，60～40mm含量8.0%，40～20mm含量12.6%，20～10mm含量10.9%，10～2mm含量20.3%，2～0.5mm含量8.9%，0.5～0.25mm含量5.3%，0.25～ 0.075mm含量4.8%，＜0.075mm含量1.6%，不均匀系数75.49，曲率系数1.14，级配良，重型动力触探试验锤击数修正值11.50～20.00击，平均值16.20击，承载力特征值350kPa，变形模量28MPa。
在勘察深度内未揭露地下水位，基础不受地下水影响。
场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。
土中粒径小于 0.075mm的土粒质量为2.5%～6.8%，不大于总质量10%，依据《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）第3.0.8条，跨渠Ⅰ段地基土属非冻胀性土。跨渠Ⅱ段低液限粉土层小于 0.075mm的颗粒含量45.1%～66.1%，依据《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）第 3.0.8条“土中粒径小于 0.075mm的土粒质量大于总质量10%的土为冻胀性土”的规定判定：低液限粉土层属冻胀性土。
跨渠Ⅰ段场地土为第①层--级配不良砾，第②层--卵石混合土，并且在地下水位以上，建议基础开挖边坡按1：0.75～1：1。
2、跨渠Ⅱ段
该渠段位于管线K17+217～K17+234，处于山前冲洪积平原，地形起伏较小，根据钻孔揭露的地层及原位测试，勘探深度 10.00m内揭露地层为第四系上更新统～全新统冲洪积层（Qal+pl），自上而下分述如下：
3-4
第①层--低液限粉土：厚度2.00m～2.50m，土黄色，稍湿～湿，稍密状态，天然密度 1.80g/cm3，天然含水率20.5%，颗粒组成：＞0.075mm含量20.7%，0.075～0.005mm含量56.0%，＜0.005mm含量23.3%，液限28.9%，塑限15.8%，湿陷系数0.048，粘聚力16.6kPa，内摩擦角15.2º，压缩系数0.48MPa-1，压缩模量4.8MPa，具中等压缩性，轻型动力触探试验锤击数修正值16.00～21.00击，平均值17.70击，承载力特征值110Pa。
第②层--级配不良砾：青灰色，稍湿，稍密～中密状态，埋深2.00～2.50m，厚度7.50～8.00m，一般粒径10～30mm，揭露最大粒径51mm，磨圆度较好，呈亚圆形，母岩成分以火成岩、变质岩为主；重型动力触探试验锤击数修正值5.80～11.30击，平均值8.10击，承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。
在勘察深度内未揭露地下水位，基础不受地下水影响。
场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性，对钢结构具中腐蚀性。
土中粒径小于 0.075mm的土粒质量为2.5%～6.8%，不大于总质量10%，依据《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）第3.0.8条，跨渠Ⅰ段地基土属非冻胀性土。跨渠Ⅱ段低液限粉土层小于 0.075mm的颗粒含量45.1%～66.1%，依据《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）第 3.0.8条“土中粒径小于 0.075mm的土粒质量大于总质量10%的土为冻胀性土”的规定判定：低液限粉土层属冻胀性土。
跨渠Ⅱ段场地土为第①层低液限粉土，第②层级配不良砾，并且在地下水位以上，建议基础开挖边坡按1：0.75～1：1。
3.2.4.7稳流井工程地质条件
该稳流井位于金沟河东岸阶地上，走向近东西向，地形起伏不大，位于桩号K11+650处，在勘探深度内揭露地层为第四系上更新统～全新统冲洪积层（Qal+pl），岩性为级配不良砾，青灰色，稍湿，稍密～中密状态，勘探深度 10.00m 3-4
内未揭露土层厚度，一般粒径10～30mm，最大粒径52mm，磨圆度较好，呈亚圆形，母岩成分以火成岩、变质岩为主；重型动力触探试验锤击数修正值9.80～15.30击，平均值11.10击，承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。
该段在勘察深度内未揭露地下水位。
场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。
土中粒径小于 0.075mm的土粒质量为2.5%～6.8%，不大于总质量10%，依据《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）第3.0.8条，稳流井地基土属非冻胀性土。
稳流井基底持力层为级配不良砾。建议该处临时开挖边坡按1：0.75～1：1。
3.2.4.8穿越高速段工程地质条件
该段管线桩号为K2+755～K3+030，采用顶管方式向北穿越乌奎高速匝道，并从乌奎高速可利用的桥涵穿过，地形起伏较小，根据钻孔揭露的地层、取样试验及原位测试，勘探深度 10.00m内揭露地层为第四系上更新统～全新统冲洪积Qalpl
层（
34
），自上而下分述如下：
第①层填土：厚度0.60m～2.00m，土黄色，稍湿，稍密状态，岩性主要由低液限粉土和级配不良砾组成，部分含有植物根系。
第②层低液限粉土：厚度0.50m～0.70m，土黄色，稍湿～湿，稍密状态，天然密度1.52g/cm3，天然含水率13.5%，颗粒组成：＞0.075mm含量0.7%，0.075～ 0.005mm含量74.0%，＜0.005mm含量25.3%，液限24.6%，塑限15.0%，粘聚力14.6kPa，内摩擦角19.5º，压缩系数0.29MPa-1，压缩模量6.80MPa，具中等压缩性，轻型动力触探试验锤击数14.0～20.0击，平均值 15.5击，承载力特征值110kPa。
第③层级配不良砾：青灰色，稍湿，稍密～中密状态，埋深2.20～2.60m，厚度2.50～7.40m，一般粒径10～30mm，最大粒径可达100mm，磨圆度较好，呈亚圆形，母岩成分以火成岩、变质岩为主；重型动力触探试验锤击数修正值5.7～11.2击，平均值8.20击，承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。
在勘察深度内未揭露地下水位，基础不受地下水影响。
场地土对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具中腐蚀性，对钢结构具中腐蚀性。
该段低液限粉土层小于 0.075mm的颗粒含量45.1%～66.1%，依据《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）第 3.0.8条“土中粒径小于 0.075mm的土粒质量大于总质量10%的土为冻胀性土”的规定判定：低液限粉土层属冻胀性土。
该段管线设计开挖深度3.50m，管基持力层为级配不良砾。建议该处临时开挖边坡按1：0.75～1：1。
3.2.4.9穿越 S115线段工程地质条件
该段管线桩号为K5+014～K5+036，采用顶管方式向北穿越 S115线，地形起伏较小，根据钻孔揭露的地层、取样试验及原位测试，勘探深度 10.00m内揭Qalpl
露地层为第四系上更新统～全新统冲洪积层（34），自上而下分述如下：
第①层填土：厚度1.20m～1.30m，土黄色，稍湿，稍密状态，岩性主要由低液限粉土和级配不良砾组成，部分含有植物根系。
第②层低液限粉土：厚度1.60m～1.90m，土黄色，稍湿～湿，稍密状态，含砂，天然密度1.75g/cm3，天然含水率14.2%，颗粒组成：＞0.075mm含量5.0%，0.075～0.005mm含量66.5%，＜0.005mm含量28.5%，液限29.0%，塑限15.5%，粘聚力23.6kPa，内摩擦角22.5º，压缩系数0.19MPa-1，压缩模量9.31MPa，具中等压缩性，轻型动力触探试验锤击数16.0～21.0击，平均值 17.7击，承载力特征值110kPa。
第③层级配不良砾：青灰色，稍湿，稍密～中密状态，埋深2.90～3.10m，厚度6.90～7.10m，一般粒径10～30mm，最大粒径可达80mm，磨圆度较好，呈亚圆形，母岩成分以火成岩、变质岩为主；重型动力触探试验锤击数修正值5.7～11.2击，平均值8.20击，承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。
在勘察深度内未揭露地下水位，基础不受地下水影响。
场地土对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具中腐蚀性，对钢结构具中腐蚀性。
该段低液限粉土层小于 0.075mm的颗粒含量45.1%～66.1%，依据《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）第 3.0.8条“土中粒径小于 0.075mm的土粒质量大于总质量10%的土为冻胀性土”的规定判定：低液限粉土层属冻胀性土。
该段管线设计开挖深度3.50m，管基持力层为级配不良砾。建议该处临时开挖边坡按1：0.75～1：1。
3.2.4.10饱和砂土地震液化评价
管线及其附属建筑物地基土无饱和粉土和砂土，不存在地震液化问题。
3.2.4.11不良地质现象评价
在拟建管线K0+450～K0+600段离右岸山体较近，山体出露岩性为砂质泥岩、泥岩及泥质砂岩，局部山体陡立，距拟建管线最小距离约3.0m；在拟建管线K3+300～K3+600段、K5+600～K6+100段离河床右岸较近，该段河床右岸坡高一般在7.00～11.00m，在坡脚因岸坡坡面碎落、坍塌，形成大量卵石混合土堆积，拟建管线距右岸坡脚最小距离约2.0m。建议对以上距离管线较近地段的右岸边坡进行人工放坡或支护处理，避免因边坡不稳定对施工造成影响。
3.2.5第三水厂工程地质条件
拟建第三水厂位于沙湾县南五宫水库东北角，水处理厂场地南北长225m，东西宽125m，占地面积6064.1m2，场地内布置建筑物有：综合办公楼1栋；水
处理车间、加氯间、配电间、反冲洗间、加药间、泥处理车间、锅炉房各 1间；
进水控制井1座，清水池3座，建筑布置详见“图01—勘探点平面置图”。
3.2.5.1地层岩性
Qalpl
场地地层为第四纪晚更新世—全新世冲洪积层（34），岩性自上而下可划分为两层：
第①层—粉土层，土黄色，稍湿，稍密。层厚1.10～4.80m，ZKS5和 ZKS11处最薄。摇振反应中等，无光泽反应，干强度、韧性低。
第②层—圆砾层，青灰色，稍湿，稍密～中密。埋深1.10～4.80m，揭露厚度3.00～11.40m，未揭穿。颗粒组成平均值：大于 20mm含量为37.54%，20mm～2mm含量为38.83%，2mm～0.075mm含量为22.85%，小于0.075mm含量为0.78%；
不均匀系数为64.3，曲率系数为2.2。
3.2.5.2场地土物理力性质
第①层—粉土，天然密度（ρ）1.65g/cm3，天然含水率（ω）11.8%，孔隙比（e）0.767～0.900，液限（ω）23.75%，塑限（ω）15.97%，塑限指数（Ip） l p
7.8，湿陷系数（δ）0.032～0.069，具中等湿陷性，自重湿陷系数（δ）0.001～ s zs
0.019，湿陷起始压力（Psh）50～112kPa，粘聚力16.2kPa，内摩擦角19.5°，压缩系数（α）0.185MPa-1，压缩模量（E）10.5MPa，为中压缩性土。标准 1-2 1-2
贯入试验锤击数（N）6～8击，综合确定承载力特征值120kPa。
第②层—圆砾，天然密度2.05g/cm3，天然含水率2.3%，重型动力触探试验锤击数（N）11～18击，根据圆砾层颗粒组成、密实程度综合确定卵石层承 63.5
载力特征值400kPa，变形模量30MPa。颗粒分析试验成果详见表3.2-11，各岩土层分布情况详见工程地质剖面图。
筛分试验成果汇总表
表3.2-11
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|野外编号|取样深度|颗粒组成（%）|||曲率系数|不均匀系数|定名|
|||>20|20～2|<2||||
||m|mm|mm|mm|CC|Cu||
|TKT1|5.50～6.50|34.88|36.96|28.17|2.5|59.7|圆砾|
|TKT5|2.50～3.50|32.58|43.29|24.13|1.8|63.8|圆砾|
|TKT6|1.50～2.50|44.81|34.57|20.63|2.4|69.5|圆砾|
|TKT7|3.00～6.00|45.77|36.58|27.72|1.5|68.3|圆砾|
|TKT8|2.60～4.00|35.77|38.37|23.14|2.9|57.9|圆砾|
|TKT11|2.40～5.00|31.44|43.19|20.99|2.2|66.7|圆砾|
|平均值||37.54|38.83|23.63|2.2|64.3||

3.2.5.2场地特殊性土评价
1、地基土冻胀性
拟建场地季节性冻土标准冻土深度为1.40m；第①层粉土天然含水率7.7%～15.2%，小于19%，依据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）附录G，冻胀类别为不冻胀，冻胀等级为Ⅰ级；第②层砾石层粒径小于 0.075mm颗粒含量占0.78%，小于15%，天然含水率为2.5%，小于12%，依据《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）附录G，冻胀类别为不冻胀，冻胀等级为Ⅰ级。
2、盐渍土分类及水、土腐蚀性
⑴盐渍土分类
拟建场地第①层粉土易溶盐含量在0.459%～1.323%之间，大于0.3%，判定为盐渍土，按含盐化学成分为氯盐渍土和亚氯盐渍土，按含盐量分为弱～中盐渍土。评价结果见表3.2-12。
土的盐胀性评价表
表3.2-12
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|取样地点|取样深度（m）|CL-/ 2SO42-|按含盐性质分|总含盐质量百分数|按含盐量分类|
|TKT2|1.5-2.5|3.34|氯盐渍土|0.459|弱盐渍土|
|TKT3|1.5-2.5|16.72|氯盐渍土|0.591|弱盐渍土|
|TKT4|2.0-2.5|5.04|氯盐渍土|1.080|中盐渍土|
|TKT7|0.5-2.5|1.62|亚氯盐渍土|1.216|中盐渍土|
|TKT8|0.5-2.5|2.06|氯盐渍土|1.102|中盐渍土|
|TKT11|0.5-2.0|1.79|亚氯盐渍土|1.323|中盐渍土|

⑵土腐蚀性评价
场地地层为稍湿的粉土层和地下水位以上强透水的砾石层，根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）附录G，场地环境类型为Ⅲ类。土对建筑材料腐蚀性评价详见表3.2-13、表3.2-14。
土对混凝土结构腐蚀性评价表
表3.2-13
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|腐蚀性介质||SO42-|Mg2+|总矿化度|PH|
|含量（mg/kg土）||79～3613|0～69|271～13469|9.05～10.24|
|评价标准|微|<750|<4500|<75000|>6.5|
||弱|750～4500|4500～6000|75000～90000|6.5～5.0|
||中|4500～9000|6000～7500|90000～105000|5.0～4.0|
||强|>9000|>7500|>105000|<4.0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|腐蚀等级|弱|微|微|微|

注：表中判断标准数据是以水评价标准乘以1.5后为使用判别标准。
土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价表
表3.2-14
||||
|-|-|-|
|腐蚀介质含量||土中CL-的含量（mg/kg）14～4780|
|环境条件||稍湿的粉土（含水率小于20%的土层）|
|评价标准|微|<400|
||弱|400～750|
||中|750～7500|
||强|>7500|
|腐蚀性等级||中|

由表表3.2-13、表3.2-14可知：场地内土对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具中等腐蚀性。
3、地基土盐胀性评价
由试验资料，地基土中 NaSO含量为0.009%～0.485%，未超过1%，因此 4
地基土不具盐胀性。
4、湿陷性土
场地上部的粉土层湿陷系数0.032～0.069，属中等湿陷性土。
根椐《湿陷性黄土地区建筑规范》（GBJ50025-2004），自重湿陷量按式 3.2-3计算，计算结果见表3.2-15。
n
 h
zs 0 zsi i （式3.2-3）
i1

式中
zsi——第i
层土的自重湿陷系数；
h
i
——第i层土的厚度（mm）；

0
——因地区土质而异的修正系数，本地区取0.5。
粉土自重湿陷性评价表
表3.2-15
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|坑号|zsi|hi（mm）|0|自重湿陷量mm|评价标准|评价结果|
|TKT2|0.019|4300|0.5|41|自重湿陷性量计算值小于或等于70mm时，定为非自重湿陷性土；大于70mm时，定为自重湿陷性土|非自重湿陷场地|

由表3.2-14可知，场地为非自重湿陷性场地。
总湿陷量按式3.2-4计算：
n
s h （式3.2-4）
si i
 i
式中 si--第 i层土的湿陷系数
h
i--第 i层土的厚度（mm）

--考虑地基土的侧向挤出和浸水机率等因素的修正系数（取1.5）粉土湿陷性评价表
表3.2-16
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|坑号|si|hi（mm）||湿陷量（mm）|评价标准|湿陷等级|
|TKT2|0.059|4300|1.5|381|非自重湿陷性场地Δs≤300为Ⅰ级300＜Δs≤700为Ⅱ级|Ⅱ级（中等）|
|TKT4|0.034|2900|1.5|148||Ⅰ级（轻微）|
|TKT5|0.069|2100|1.5|217||Ⅰ级（轻微）|
|TKT8|0.069|2600|1.5|269||Ⅰ级（轻微）|
|TKT11|0.034|2400|1.5|122||Ⅰ级（轻微）|

由表3.2-16可知，场地粉土层湿陷等级Ⅱ级（中等）。
3.3天然建筑材料
工程需要的建筑材料主要包括砂砾石垫层料、混凝土骨料。本次勘察在管线沿线分布有混凝土商品料场，因此工程所需的垫层料和混凝土骨料可从商品料场购买。混凝土骨料场的储量及质量如下。
3.3.1诚信料场
3.3.1.1概述
诚信料场位于拟建引水管线K5+600北侧约 100m的金沟河干涸河道内，坐标东经85°29′05.2″，北纬44°13′30.3″。为商业料场，机械采挖、筛选、水洗流程配套，储量丰富，日产700m3，为当地水利、建筑等工程供应混凝土用砂石料。根据天然剖面及坑探揭露，地层岩性从上至下分为砾石，层厚大于10.0m，青灰色、灰白色为主，多呈亚圆～次棱角状，一般粒径20～40mm，中粗砂充填。
无需修筑便道。
取天然级配颗粒料扰动样2组，试验成果见附表，岩性为级配不良砾，颗粒粒组含量见表3.3-1。
各粒径组含量表
表3.3-1
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|粒径(mm)|>80|80～40|40～20|20～5|5～2.5|2.5～1.25|1.25～0.63|0.63～0.315|0.315～0.158|<0.158|
|含量(%)|6.4～7.0|8.3～8.4|18.2～20.4|29.5～30.7|4.3～6.4|8.1～8.2|5.8～5.8|7.6～7.9|4.7～4.9|3.7～4.1|

3.3.1.2质量
依据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)对砂砾石料场砂砾料质量评价，作为混凝土粗骨料，质量评价见表3.3-2。
混凝土用粗骨料质量评价表
表3.3-2
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|质量指标|试验值|评 价|
|1|表观密度（g/cm3）|＞2.6|2.70|合格|
|2|堆积密度（g/cm3）|＞1.6|1.72～1.74|合格|
|3|孔隙率（%）|＜45|37～38|合格|
|4|吸水率（%）|＜2.5|0.6～0.8|合格|
|5|针片状颗粒含量（%）|＜15|0.1～0.7|合格|
|6|软弱颗粒含量（%）|＜5|0.1～0.2|合格|
|7|硫酸盐及硫化物含量换算成SO3（%）|＜0.5|0|合格|
|8|含泥量（%）|＜1|0.1～0.6|合格|
|9|有机质含量|浅于标准色|浅于标准色|合格|
|10|粒度模数|6.25～8.30|6.85～6.89|合格|
|11|轻物质含量|不允许存在|0|合格|

由表3.3-2可知，混凝土用粗骨料各项指标均符合质量指标要求。
作为混凝土细骨料，质量评价见表3.3-3。
混凝土用细骨料质量评价表
表3.3-3
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|质量指标|试验值|评 价|
|1|表观密度（g/cm3）|＞2.55|2.67|合格|
|2|堆积密度（g/cm3）|＞1.50|1.68～1.69|合格|
|3|孔隙率（%）|＜40|35～36|合格|
|4|云母含量（%）|＜2|0|合格|
|5|含泥量（%）|＜3|4.1～4.5|偏高|
|6|硫酸盐及硫化物含量换算成|＜1|0|合格|
|7|SO3（%）有机质含量|浅于标准色|浅于标准色|合格|
|8|轻物质含量（%）|≤1|无|合格|
|9|细度模数|2.5～3.5为宜|2.66～2.77|合格|
|10|平均粒径（mm）|0.36～0.5mm为宜|0.39～0.40|合格|

由表 3.3-3可知，料场细骨料含泥量偏高，需水洗后使用，其他指标均符合
质量指标要求。
该料场开采能力稳定，储量丰富，天然级配颗粒料中细骨料含泥量偏高，须水洗后使用，其他指标基本符合标准要求，料场位于拟建管线K5+600北侧约 100m处，管线沿线所需的砂砾石垫层料可从该料场拉运。
3.3.2沙湾金沟河料场
3.3.2.1概述
沙湾金沟河料场位于拟建引水管线K17+500北侧约200m，坐标东经85°36′49.9″，北纬44°16′13.5″。为商业料场，机械采挖、筛选、水洗流程配套，储量丰富，日产750m3，为当地水利、建筑等工程供应混凝土用砂石料。根据天然剖面及坑探揭露，地层岩性从上至下分为砾石，层厚大于10.0m，青灰色、灰白色为主，多呈亚圆～次棱角状，一般粒径20～40mm，中粗砂充填。无需修筑便道。
取天然级配颗粒料扰动样2组，试验成果见附表，岩性为级配不良砾，颗粒粒组含量见表3.3-4。
各粒径组含量表
表3.3-4
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|粒径(mm)|>80|80～40|40～20|20～5|5～2.5|2.5～1.25|1.25～0.63|0.63～0.315|0.315～0.158|<0.158|
|含量(%)|/|3.9～5.8|11.9～19.8|34.7～35.1|4.0～4.6|7.2～8.8|5.4～7.0|8.7～11.2|6.9～8.8|7.0～9.1|

3.3.2.2质量
依据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)对砂砾石料场砂砾料质量评价，作为混凝土粗骨料，质量评价见表3.3-5。
混凝土用粗骨料质量评价表
表3.3-5
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|质量指标|试验值|评 价|
|1|表观密度（g/cm3）|＞2.6|2.70|合格|
|2|堆积密度（g/cm3）|＞1.6|1.71～1.73|合格|
|3|孔隙率（%）|＜45|38|合格|
|4|吸水率（%）|＜2.5|0.6|合格|
|5|针片状颗粒含量（%）|＜15|0.1|合格|
|6|软弱颗粒含量（%）|＜5|0.1～0.2|合格|
|7|硫酸盐及硫化物含量换算成SO3（%）|＜0.5|0.1|合格|
|8|含泥量（%）|＜1|0.3～0.5|合格|
|9|有机质含量|浅于标准色|浅于标准色|合格|
|10|粒度模数|6.25～8.30|6.39～6.52|合格|

||||||
|-|-|-|-|-|
|11|轻物质含量|不允许存在|0|合格|

由表3.3-5可知，混凝土用粗骨料各项指标均符合质量指标要求。
作为混凝土细骨料，质量评价见表3.3-6。
混凝土用细骨料质量评价表
表3.3-6
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|质量指标|试验值|评 价|
|1|表观密度（g/cm3）|＞2.55|2.66|合格|
|2|堆积密度（g/cm3）|＞1.50|1.66～1.67|合格|
|3|孔隙率（%）|＜40|36|合格|
|4|云母含量（%）|＜2|0|合格|
|5|含泥量（%）|＜3|6.5～6.6|偏高|
|6|硫酸盐及硫化物含量换算成|＜1|0.01～0.02|合格|
|7|SO3（%）有机质含量|浅于标准色|浅于标准色|合格|
|8|轻物质含量（%）|≤1|无|合格|
|9|细度模数|2.5～3.5为宜|2.24～2.28|偏低|
|10|平均粒径（mm）|0.36～0.5mm为宜|0.36|合格|

由表3.3-6可知，料场细骨料含泥量偏高，需水洗后使用，细度模数略偏低，其他指标均符合质量指标要求。
该料场开采能力稳定，储量丰富，天然级配颗粒料细骨料含泥量偏高，须水洗后使用，细度模数略偏低，其他指标基本符合标准要求，料场位于拟建管线K17+500北侧约200m处，管线沿线所需的砂砾石垫层料可从该料场拉运。
3.4结论与建议
3.4.1结论
（1）工程区处于北天山地震构造带中西部，区内新构造运动强烈，属新疆地震活动较强烈的区域之一，有地震活动频度与强度较高，原地重复较多、发震构造相同的特点。沿活动断裂构造的造山运动是该区发生地震的主要因素，对工作区有影响的构造为霍尔果斯背斜。
（2）据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建取水工程及管线K0+000～K3+000段地震动峰值加速度0.30g，K3+000～K18+670.39地震动峰值加速度0.20g，对应地震基本烈度为Ⅷ度。
（3）取水工程地质条件及物理力学性质
卵石混合土：青灰色，渗透系数为46.8m/d～53.4m/d，平均值50.1m/d，承载力建议值为350kPa，变形模量为28MPa（表层松散，当埋深大于 2.5m时取用
该值）。
砂质泥岩、砂岩：岩体抗风化较弱，强风化层厚度一般在1m～3m，承载力为200kPa。
（4）取水工程地下水主要是孔隙潜水，分布在河床卵砾石层中，主要受河水补给，以潜流形式向下游排泄。
（5）通过计算，该断面处河床上部全新统（Qal）卵砾石层的地下水潜流量 4
为711m3/d。勘察期间测区地下水潜流量为711m3/d，河道渗漏补给量为33174m3/d，则地下水补给量为33885m3/d，地下潜流量为总补给量的2.1%。拟建取水工程年开采量为3000×104m3，平均每天的开采量为 82191.8m3，大于勘察期间所测得地下水补给量33885m3/d。
（6）河水、河道地下水水化学类型为 HCO .SO—Ca.Na型、HCO .SO— 3 4 3 4
Ca型和 SO .HCO—Ca.Na型水，矿化度214～248mg/L。河水中总大肠菌群超 4 3
出标准要求；地下水中一组超出标准要求，其它各项已检测指标符合《生活饮水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的限值。
（7）管线工程地质条件及物理力学性质
Ⅰ段（K0+000～K0+700）①层低液限粉土天然密度1.79g/cm3，天然含水率19.8%，承载力特征值110kPa；②层卵石混合土承载力特征值350kPa，变形模量28MPa。地下水位埋深0.00～4.20m。
Ⅱ段（K0+700～K7+000）卵石混合土承载力特征值350kPa，变形模量28MPa。
Ⅲ段（K7+000～K14+000）①层填土厚度0.40m～1.40m，部分含有植物根系和砾石；②层级配不良砾承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。
Ⅳ段（K14+000～K18+670.4）①层低液限粉土天然密度 1.80g/cm3，天然含水率23.8%，承载力特征值110kPa；②层级配不良砾承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。
配水干管①层填土厚度0.30m～2.20m，部分含有植物根系；②层低液限粉土，承载力特征值110kPa；③层级配不良砾承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。
（8）环境水对混凝土结构无腐蚀性、对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性、对钢结构具弱腐蚀性。
（9）输水管线场地土对混凝土结构具微腐蚀性；对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性；对钢结构在Ⅰ、Ⅳ段具中腐蚀性，其余段具微腐蚀性。配水干管
场地土对混凝土结构具弱腐蚀性；对钢筋混凝土结构中的钢筋具中腐蚀性；对钢结构具中腐蚀性。
（10）场地土硫酸钠含量0.005%～0.053%，小于1%，因此场地土层不具盐胀性。
（11）场地土属硫酸盐渍土～氯盐中盐渍土。
（12）管线Ⅱ段、Ⅲ段场地土属非冻胀性土；管线Ⅰ段、Ⅳ段低液限粉土层属冻胀性土；配水干管低液限粉土层属冻胀性土，级配不良砾层属非冻胀性土，建议基础设置在标准冻深以下。
（13）输水管线K15+500～K17+000段、配水干管K3+600～K4+420段低液限粉土土层厚度在3.6m～4.5m，管基以下（开挖深度按 3.5m计）会存在0.1m～ 1.0m的湿陷性土层，建议根据相关规范采取处理措施。
（14）穿渠段Ⅰ段①层级配不良砾承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。
②层卵石混合土承载力特征值350kPa，变形模量28MPa。在勘探深度内未揭露地下水位。
Ⅱ段①层低液限粉土承载力特征值110kPa。②层级配不良砾承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。在勘探深度内未揭露地下水位。场地土对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具中腐蚀性，对跨渠Ⅰ段钢结构具微腐蚀性，跨渠Ⅱ段钢结构具中腐蚀性。
（15）稳流井岩性为级配不良砾，勘探深度 10.00m内未揭露土层厚度，承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。该段在勘察深度内未揭露地下水位。场地土对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具中腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。
（16）穿越乌奎高速段、S115省道段①层填土；②层低液限粉土，承载力特征值110kPa；③层级配不良砾，承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。在勘察深度内未揭露地下水位。场地土对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具中腐蚀性，对钢结构具中腐蚀性。
（17）第三水厂①层低液限粉土承载力特征值110kPa。②层级配不良砾承载力特征值220kPa，变形模量20MPa。
在勘探深度内未揭露地下水位。场地内土对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具中等腐蚀性。场地低液限粉土层湿陷等级Ⅱ级（中等），
建议根据相关规范采取处理措施。
（18）管线及建筑物地基土无饱和粉土和砂土，不存在地震液化问题。
（19）混凝土用砂砾石料场为诚信料场和金沟河料场，储量丰富，天然级配颗粒料中细骨料含泥量偏高，须水洗后使用，细度模数略偏低，其他指标基本符合标准要求，料场位于拟建管线K5+600北侧约 100m和K17+500北侧约 200m处，工程所需的垫层料可从该料场拉运。
3.4.2建议
（1）建议设计采用计算时，须考虑工程运行后由于地下水流态有所改变，会增大卵砾石层的泥沙淤积量，造成其透水性降低，渗透系数减小的情况。
（2）拟建取水工程要满足供水需求，需增加工程措施加大地表水的入渗转化量，则河流过水面积需达到（107136-711）/1.71=62237m2，且上游来水量不得小于129600m3/d（考虑蒸发及安全系数等因素）时可满足本工程最大单日供水要求。建议设计采用时，尚需考虑下游灌溉、生态基流等用水情况，并按相应工况进行详细的计算，并按相关要求做好运营期间的清淤、维护等工作。
（3）开挖边坡时，卵石混合土坡高小于8m，坡度临时采用1:1.0～1:1.25；
坡高大于8m，临时采用1:1.25～1:1.5，水下开挖坡度建议采用1:2.0。砂质泥岩、砂岩层开挖边坡时，建议坡度采用1:0.5～1:0.75。
（4）管基土临时开挖边坡按地下水位以上1：0.75～1：1，水下1：2，施工时需做好排水措施；跨渠段基础临时开挖边坡低液限粉土按1：0.5～1：1，级配不良砾按1：0.75～1：1，稳流井基础临时开挖边坡按1：0.75～1：1。配水干管临时开挖边坡低液限粉土按1：0.5～1：1，级配不良砾按1：0.75～1：1。
（5）建议对管线、第三水厂湿陷性粉土分布段根据相关规范采取处理措施。
（6）建议对离金沟河右岸山体坡积物较近和河床右岸较近等不良地质现象的管线段采取相关的安全措施。
（7）管线及各建筑物基础需埋置标准冻深以下。
（8）水、土对建筑物基础的腐蚀应采取相应的防腐处理措施。
（9）管沟开挖过程中做好深挖部位高陡边坡支护，减少沟边机械振动，防止失稳产生滑塌。
4 城市概况
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：张亦冰
校核：文金凤
编写：李云霞
4.1县城性质、历史沿革、行政区划
4.1.1县城性质
沙湾县城是沙湾县的政治、经济和文化中心，是以发展农副产品加工、纺织、石油化工、食品工业及旅游为主的综合型城镇，是天山北坡经济带重要节点。根据《新疆塔城地区沙湾县城市总体规划（2010-2030年）》，沙湾县城县域城市化水平现状为44.4%，2025年达到60%左右。城市发展的总体目标是立足县域区位、资源、人文优势，贯彻落实中央西部大开发和“稳疆兴疆、固边富民”战略部署，紧紧围绕以经济建设为中心，坚持实施市场导向的优势资源转换战略、工业强县战略、城镇化发展战略、科教兴县战略和可持续发展战略，以构筑和谐社会为重要目标，把沙湾建成“西部经济强县、特色农产品生产与加工基地、生态旅游景区”，创建具有良好生态环境和文化魅力的繁荣城市和宜居城市。
4.1.2历史沿革
沙湾历史悠久，从先秦起，塞种、乌孙、匈奴、坚昆等古代民族先后进入沙湾境内游牧。西汉神爵二年（前 60年）汉朝设西域都护府，作为乌孙国东境的沙湾自此归汉朝版土。三国、魏晋、南北朝时期，铁勒、柔然、高车、突厥诸部先后在这一带游牧。唐代，沙湾故壤为北庭都护府之盐泊州都督府辖制，唐朝政府在沙湾大兴农业，驻军开渠。元代，为窝阔台汗国辖制。明朝，沙湾故壤隶属瓦刺辖地。清乾隆二十一年（1756）起，朝廷先后在沙湾的安集海、老沙湾、小拐、乌兰乌苏等地增设军台，驻军屯田。乾隆四十三年（1778）建绥来县，沙湾为绥来西北部分。
民国4年（1915），沙湾从绥来析置定名沙湾县，属迪化道。民国6年（1917）奉准拨属塔城道。以后，又隶属塔城行政区、行政长官公暑和塔城地区行政督察专员公署。民国 34年（1945）9月起，归“三区革命”临时政府塔城专员公署管辖。1947年后属塔城区行政督察专员公署（亦称第五区专员公署）。新疆和平解放后属塔城专署，1954年后隶属伊犁哈萨克自治州塔城专署、行署。1976年1月划归石河子地区，1978年重归塔城地区。
4.1.3行政区划
沙湾县属新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区管辖，下辖九镇（三道河子镇、东湾镇、乌兰乌苏镇、西戈壁镇、金沟河镇、四道河子镇、安集海镇、柳毛湾镇、老沙湾镇），三乡（大泉乡、商户地乡、博尔通古乡）及博尔通古牧场、牛圈子
牧场、县良种场、三道河子林场、沙湾县林场、种猪场、沙湾县石河子老街管理处、沙湾县下八户管理处等。
县城驻地为三道河子镇，下辖 11个社区：少年路社区、广场路社区、塔城路社区、人民路社区、沙城路社区、光明路社区、体育场路社区、凯旋路社区、天山路社区、奎屯路社区、乌鲁木齐路社区。现状年城区范围西至西公园-森林公园，南至引金济沙干渠-金沟河总干渠，东至迎宾路-老沙湾路东侧100米，北至杨家庄支渠及东北侧老沙湾路两侧部分用地，总面积16.39hm2。
4.2自然条件
4.2.1地理位置
沙湾县位于新疆维吾尔自治区北部，准噶尔盆地南缘，天山北麓，地处东经84°57′～86°9′，北纬43°29′～45°56′之间。东距自治区首府乌鲁木齐市 185km。
东界石河子市、玛纳斯县，与玛纳斯县隔河相望；南到依连哈比尔尕山分水岭，与和静县毗连；西至巴音沟、开干齐、小拐与乌苏市、克拉玛依市、奎屯市接壤；
北伸古尔班通古特沙漠，与和布克赛尔蒙古自治县为邻，南北狭长约240km，东西宽为101km。
沙湾县城驻地三道河子镇，是沙湾县的政治、经济、文化中心，辖区地势平坦，广袤丰腴，东与金沟河乡相连，南与安集海镇元兴宫相接，北面、西面被城郊大泉乡环绕，312国道，乌奎公路，亚欧大陆桥穿行而过，交通便利。
4.2.2地形地貌
沙湾县地处天山北麓，地形总的趋势是南高北低，由东南向西北倾斜，地形自南向北由南部山区、中部倾斜平原和北部沙漠区组成。最高海拨为5242m，最低海拨高程为256m。南北高程相差近5000m。
（1）南部山区：该区面积为6156.82km2，占全县面积的49.42%。海拨3700m以上为终年积雪区，山势陡峻；在1600m～2800m之间是林种以云杉为主的森林覆盖区；海拨高程在750m～1600m之间的低山丘陵区，属山前凹陷带，地形破碎，沟壑纵横，地表植被覆盖相对稀疏。
（2）中部倾斜平原区：该区面积为4408.94km2，占全县面积的35.39%。海拨高程在300m～750m，地形坡度为0.5‰～2.5‰。本区为绿洲农区，是县域人文社会集中区。
（3）北部沙漠区：海拨高程在250m～300m之间，面积为1892.39km2，占
全县面积的15.19％。
沙湾县城地形由南向北倾斜，平均坡度为1%。县城地处依连哈比尔洪积扇边缘地带，东有金沟河流过。县城地面高程550m～505m。
4.2.3气象条件
沙湾县地处亚欧大陆腹地，远离海洋，属温带大陆性干旱荒漠气候，是北疆地区光热资源最为丰富和无霜期最长的地区之一，总的气候特点是：夏季炎热，冬季严寒，降水量少，蒸发量大，空气干燥。
气温（红山头站）：多年平均气温6.6℃，多年月平均气温最高23.4℃，发生于 7月份；多年月平均气温最低-12.4℃，发生于 1月份；极端最高气温37.5℃，极端最低气温-31.4℃。
降水（红山头站）：多年平均降水量175.6mm，以4～6月份最多，冬季降水稀少，最大一日降水量为28.6mm，全年降水量大于 0.1mm的天数为 75.3天，大于5.0mm的降水天数为11.8天。
蒸发（红山头站，Φ20cm）：多年平均蒸发量2569.6mm，其中5～8月蒸发量占全年的68％，12月至次年2月的蒸发量仅占全年的2%。
风速、风向（沙湾气象站）：多年平均风速为2.4m/s，历年最大风速20m/s，风向多为SW和W。
其他（沙湾气象站）：多年平均气压959.3mb，平均水气压6.6mb；多年平均日照时数为2874.3h；多年平均无霜期 170.1天；多年平均降雪日数 30.3天，积雪日数118.6天，最大积雪厚度40cm，最大冻土深度182cm。
4.2.4水文
⑴地表水资源
沙湾县境内有大小河流 6条，即：玛纳斯河、宁家河、金沟河、大小南沟、巴音沟河、沙湾河。除沙湾河是由金沟河、宁家河的地下径流溢出形成的泉水河以外，其余均发源于南部天山山脉高山及中低山区，由冰川融水、雨、雪水混合补给汇流而成，河流流向由南向北。
由于沙湾县境内主要河流的补给来源与气温的季节性变化密切相关，使径流年内分配极不均衡。根据水文站实测径流资料分析，水量主要集中在6～9月，且占全年径流量的80％左右，水量最大的 7月份约占年径流量的30%，而最小三个月集中在1～3月，径流量只占全年径流量的5.08％，最小月径流量(二月份)
仅占年总量的1.58％。沙湾县各河流最大年径流量与最小年径流量的数值比在1.3～1.7之间，河流水量较为稳定，年际变化小。根据现有水文测站的多年实测及分析资料，沙湾县全县径流系数0.26，山区平均径流系数0.42。根据玛河分水章程和各河的分水协议，全县主要河流多年平均总径流量 20.60亿m3，按照历史协议分水后，沙湾县从主要河流上应分得总水量为5.04亿m3。
⑵地下水资源
根据《新疆塔城地区地下水开发利用与保护规划报告》，沙湾县地下水年补给量为3.204亿m3，其中天然年补给量为0.83亿m3。
⑶泉水
沙湾县泉水主要分布在宁家河灌区和千泉湖水库周边。宁家河灌区泉水主要有蒙古泉子、萱麻沟、石头沟、三个泉子、水磨沟等几条泉水沟。千泉湖水库主要水源为库内出露的泉水，另外，白杨沟与大、小南沟水共同用于博尔通古乡灌溉。这些泉水合计年水量约0.62亿m3。
⑷水资源总量
从以上分析可知：沙湾县从主要河流上可分得的地表水资源量为5.04亿m3，其他可利用的泉水量合计为 0.62亿m3，地下水天然补给量为 0.83亿m3，即沙湾县水资源总量为6.49亿m3。
4.2.5水库
沙湾县水库均为平原水库，多修建于50、60年代。沙湾县水库工程包括：海子湾水库、柳树沟水库、千泉湖水库、青年水库、东坑湾水库和小分地水库。
其中海子湾水库、柳树沟水库为中型水库，其他均为小型水库。
海子湾水库位于沙湾河下游，拦蓄金沟河的洪水以及金沟河和沙湾河的冬闲水，主要为玛河灌区供水。海子湾水库于 2005年完成除险加固工作，水库总库容1828万m³，兴利库容1462万m³，现状年供水量2903万m³。
柳树沟水库拦·蓄金沟河洪水和西线排洪渠洪水以及头浮渠的水，主要为尚户地和海子湾水库供水，柳树沟水库在1999年完成除险加固，水库总库容 1325万m³，兴利库容1200万m³，现状年供水量3947万m³。
千泉湖水库位于沙湾河上，通过沙河子渠首拦蓄金沟河洪水和冬闲水，主要为玛河灌区供水（西岸大渠以南）。千泉湖水库总库容300万m³，2007年完成了水库的除险加固工作，除险加固后兴利库容达 220万m³，现状年供水量 250万
m³。
青年水库和东坑湾水库位于商户地乡，两水库位于沙湾河和西岸大渠交汇处东南约 2km处，主要用于拦蓄沙湾河和西岸大渠的洪水和冬闲水，其中青年水库设计总库容 120万m³，兴利库容 87万m³；东坑湾水库设计总库容为 110万m³，兴利库容90万m³。
小分地水库位于西戈壁镇，设计总库容 110万m³，兴利库容 80万m³，主要拦蓄金沟河下泄洪水和宁家河冬闲水。
六座水库总库容总计为3790万m³，兴利库容总计为3139万m³。目前柳树沟水库、海子湾水库、千泉湖水库现状运行情况良好，年供水量总计7100万m³；
青年水库、东坑湾水库和小分地水库渗漏较为严重，目前暂未使用。
4.2.6水文地质
沙湾县南部为低山丘陵区，由透水性较差的第三纪地层组成东西向背斜构造。
在第一、二、三排背斜构造之间的山间洼地内，堆积较厚的下更新统砾岩及中更新统砾石与黄土，松散卵砾石层厚度大于200m，形成天然的山间洼地地下水调节水库；而第二排的背斜构造犹如一道天然屏障，阻隔了丘陵区地下水与平原区地下水的相互联系。造成丘陵区地下水只能通过河流出山口的河谷地段，以泉水溢出形式泄入河道或以河床潜流形式排泄补给下游平原区。
河流出山口后形成的冲洪积扇彼此相连，构成平原区。各冲洪积扇之间，地下水即相互联系又相对独立。各冲洪积扇经北部的扇缘溢出带，向下游细土平原区过渡，形成一个基本完整的水文地质单元。平原区巨厚的第四系松散堆积层，为地下水的储存运移提供了良好的空间，各河流的地表水入渗量是规划区地下水的主要补给来源。
4.2.7工程地质
沙湾县城范围内地层组织主要为古生代的碳酸盐，粗、细碎屑岩和火山岩。
沙湾县城地处依连哈比尔洪积扇边缘地带。又有金沟河流过，沉积了巨厚的第四纪松散物土层，主要有砂、卵砾石层、亚砂土、亚粘土等，县城南部、西南部主要分布着砂石层，县城中北部分布着砂石及亚砂土、亚粘土层。县城地下水位在 50m以下，一般为70-80m。沙湾县城归属为二类场地土。
4.3人口规模和社会经济发展水平
4.3.1人口规模
2012年沙湾县城人口为11.24万人，其中汉族人口规模最大，比重高达67.8%，其次是哈萨克族，人口比重为17.1%，另外维吾尔族、回族也是人口比重较高的少数民族，4个人口规模最大的民族合计占县城总人口的99.4%。根据县城总体规划，金沟河镇（现有人口为1.12万人）将与县城一体化发展，撤销金沟河镇，预测规划水平年 2020年县城人口将达到19.35万人，规划水平年2025年县城人口将达到23.30万人。
4.3.2社会经济发展水平
沙湾县的经济是以农业为基础，工业为主导，农业以粮食、棉花、辣椒、番茄为主，工业中绿色食品、轻工纺织、精细化工、建材制造、新型能源产业、战略性新兴产业六大支柱产业格局已经形成。据统计，2012年沙湾县完成生产总值 97.27亿元，第一产业增加值 34.51亿元，增长7.5%；第二产业增加值 27.10亿元，增长14.9%；第三产业增加值 35.65亿元，增长14.9%。三次产业比例为35.5:27.9:36.6。人均生产总值44942元，增长4.7%。
沙湾县城位于天山北坡经济带中部，既是引东联西的重要节点城镇，也是沟通南北疆交通尤其是新疆主要黄金旅游线路的交汇点，作为沙湾县的政治、经济和文化中心，是以发展煤炭能源产业、建材化工产业、纺织轻工产业、绿色食品产业及旅游业为主的综合性城镇，金沟河综合工业园区与沙湾县城隔金沟河对望，距离沙湾县城中心约2km。园区经过近年来的建设和发展已初具规模，现已有 13家企业进驻，2012年工业增加值为达到 13.81亿元，占整个沙湾县工业增加值的86%；建筑业和第三产业增加值为 31.69亿元，占沙湾县建筑业和第三产业增加值的80%。
4.4沙湾县城供水现状及存在的主要问题
4.4.1沙湾县城供水现状
4.4.1.1水源工程现状
沙湾县城现状用水水源地分为第一水厂水源地、第二水厂水源地以及各企业自备机井水源。
（1）第一水厂水源
第一水厂水源位于县城西侧38km巴音沟河洞子渠处，该水源地采用截取地下潜水作为县城主要供水水源。现状渗管总长度为750m，渗管直径为1.0m，渗管底埋深为8.0m～10.0m，设计取水能力为6万m3/d，现状取水能力为4万m3/d～
6万 m3/d之间。巴音沟河从沙湾县境内经过，其发源于天山北麓依连哈比尔尕山，属于降水融雪双重补给的山溪性内陆河流，全长160km（其中巴音沟河渠首以南长度为100km），汇水面积1570km2。据黑山头水文站多年观测资料，该河多年平均径流为 3.089亿m3，最大径流量为 4.06亿m3，最小径流量为 2.84亿m3。据巴音沟河渠首站的水文观测资料，巴音沟河多年平均流量大于2m3/s，最小流量小于0.9m3/s。巴音沟河径流量受气温控制，洪枯悬殊，分配不均匀，但年径流量变化不大，Cv值在0.11～0.14之间。一般夏秋季节降雨历时短、强度大，故常形成峰高量少，多峰型的洪水过程，具有猛涨猛落得特点。巴音沟河河床下 50m深度内发育了 2套地层，上部第一层为第四纪全新世冲击卵石层，厚度7～10m；下部第二层为第四纪中更新世冲洪积含土砂砾石层，厚度>50m。该水源地通过32.45km重力输水暗渠向第一水厂输水。该水源地地下潜水接受河流常年地表水的渗入补给和上游地下水的侧向补给，补给条件优越，同时根据水质检测报告显示，水质优良。
（2）第二水厂水源
第二水厂水源位于县城南部区域，地面高程在543m～554m之间。该水源地采用抽取深层地下水作为县城备用供水水源。现有水源井7眼，现状供水能力为2.3万m3/d，年取水量约181.25万m3，该地区地下水以侧向补给为主。
（3）企业自备机井水源
沙湾县城现状企业自备机电井23眼，设计供水量1639万m3/a，现状年实际供水量为1220万m3。
4.4.1.2水厂现状供水能力
沙湾县城现有两座水厂，均采用地下水作为水源。现状供水主要以第一水厂为主，第二水厂作为备用。
（1）第一水厂
第一水厂位于县城西南方向 5.5km处，设计供水能力 6万m3/d，现状供水能力为 4万m3/d～6万 m3/d之间，年实际供水量为 1206.12万m3。现状水厂内有清水池两座，规模为 2000m3和5000m3。第一水厂原水经沉淀、消毒后采用重力流的方式向县城及县城下游四个乡镇（老沙湾、四道河子、柳毛湾、商户地）部分片区供水。第一水厂运行至今水质满足生活饮用水标准，水量较为稳定。
（2）第二水厂
第二水厂位于县城南部，现状供水能力为2.3万m3/d，年实际供水量为181.25万m3。现状水厂有清水池两座，规模均为 3000m3，加氯间1座，二级加压泵房1座，水源井井深150m～165m，单井出水量 180m3/h～200m3/h，原水经沉淀、消毒，由二级加压泵供水，出水水质满足生活饮用水标准。但由于沙湾县城地下水已经超采，且第二水厂提水成本较高，出水较为困难，因此，第二水厂作为沙湾县城的备用水源，只在枯水期3～5月开始启用。
4.4.1.3水资源利用现状
根据调查，2012年沙湾县城实际供水量为2607.37万m3，总需水量为3014.52万m3，县城缺水量为407.15万m3。其中第一水厂供水量为 1206.12万m3，可供给沙湾县城生活、城镇绿化及环境卫生需水共651.29万m3，供给县城工业需水 554.83万m3。其余 181.25万m3生活、城镇绿化及环境卫生需水可由第二水厂供给。企业自备水井可供工业需水1220万m3。
4.4.2存在的主要问题
（1）水资源短缺，缺乏供水工程
沙湾县城现状供水工程主要有第一水厂水源地工程、第二水厂水源地工程以及各企业自备机井水源工程。现状年沙湾县城实际供水量为 2607.37万m3，总需水量为 3014.52万m3，在现有供水工程供水能力范围内，县城缺水 407.15万m3，尤其在夏季用水高峰期缺水问题尤为突出，导致县城出现断水、停水现象，而第一、第二水厂只能按片区轮流供水，且第一、第二水厂供水能力均已达到极限。同时，由于缺乏新的供水工程，县城缺水问题不仅影响了县城人民的生活质量，还限制了当地经济的发展。今后随着人口的增长和经济的发展，县城内生活和工业需水量与日俱增，水资源供需矛盾将更加突出。
（2）现状水源及水厂供水能力有限
现状沙湾县城第一水厂水源位于县城西侧 38km巴音沟河洞子渠处，该水源地采用截取地下潜水作为县城主要供水水源，该工程设计日供水量为6万m3/d。
由于巴音沟河于 2012年已建成向沙湾县哈拉干德工业园区年调水 2000万m3的调水工程，巴音沟河水资源量已经达到极限，已没有多余水量供第一水厂水源工程引取。在现状水利工程条件下，沙湾县城第一水厂水源工程年引水量仅为1206.12万m3，而第二水厂由于提水成本较高，出水较为困难，主要作为县城备用水源，只在枯水期3～5月开始启用，且现状年第二水厂和金沟河综合工业园
区实际供水量为 1401.25万m3，折至井口为 1205.08万m3，该地区地下水处于超采状态。受巴音沟河地表水及沙湾县城地下水资源量的限制，第一、第二水厂及企业自备水井供水能力均已达到极限，无再扩建可能。今后随着工业园区入驻企业的增加，工业用水量也将逐年上升，就目前现有水厂的供水范围及供水能力，远不能保证园区工业快速发展的需水要求。
（3）水资源开发不合理，地下水超采
现状年金沟河综合工业园区企业自备井 23眼，实际供水量为 1220万m3，第二水厂实际供水量181.25万m3，现状第二水厂和金沟河综合工业园区实际供水量为 1401.25万m3，折至井口为 1205.08万m3。根据《新疆沙湾县地下水资源开发利用与保护规划》（2012年5月），该地区可开采量仅为1177万m3，沙湾县城地下水处于超采状态，急需新的水源供水工程。
4.5城市总体规划概况
4.5.1城市总体规划概况
1、依据《新疆塔城地区沙湾县城市总体规划（2010-2030年）》。
2、规划年限
近期：2010-2015；中期：2016-2020；远期：2021-2030，远景展望到本世纪中叶。
3、城市规模
（1）人口规模：2015年中心城区总人口达15.59万人；2020中心城区总人口达19.35万人；2030年中心城区总人口达27.31万人。
（2）用地规模：近期建设用地规模控制在24km2左右，人均建设用地控制在155平方米左右；远期中心城区总人口27.31万人，城市建设用地规模控制在 40km2左右，人均建设用地控制在 150m2以下。
（3）城市布局
规划形成“两核、两轴、多片区”的总体结构。两核：位于县城东北部的新区综合服务中心核和位于县城中西部的老城综合服务中心核。两轴：沿金沟河从南向北拓展的城市精神发展主轴；沿乌鲁木齐东路-乌鲁木齐西路形成的城市发展轴。多片区：新城综合发展区（综合服务中心+商业中心）、老城综合发展区、四个综合居住区、两个工业集中区、一个生态居住综合发展区及三个备用区。
根据各片区主导功能的不同，为管理方便，将沙湾中心城区划分为 12个功
能分区：新城综合发展区（综合服务中心+商业中心）、老城综合发展区、三个综合居住区、两个工业集中区、一个生态居住综合发展区及三个备用区。一个新城综合发展区：是以行政、滨河商业、文化、金融、居住为主的多功能区，显示沙湾大美风光；一个老城综合发展区：以商贸、居住等为主；四个综合居住区：以居住功能为主，配套居住公共服务设施的片区。两个工业集中区：两个工业组团，分别为以食品、轻工纺织为主的轻工工业集中区，以新型建材为主的工业集中区；一个生态居住综合发展区：以休闲、度假、商务、餐饮文化、居住等为主的功能片区。三个备用区：为城市预留发展空间。
4.5.2总体规划中给水规划概况
（1）供水量预测
根据城市总体规划，远期居民生活、工业及市政绿化最高日用水量为 19.69万m3/d。
（2）水厂规划
规划区用水主要由第一水厂、金沟河综合工业园区水厂负责，现状第一水厂设计规模为 6万m3/d，因此规划开辟新水源，对金沟河综合工业园区水厂扩建至14万m3/d，位于规划区南部紧邻纬三路，占地面积 12.88hm2。
（3）管网规划
给水管网采用枝状与环状网相结合布置形式。主干道采用环状管网，管径为DN400~DN600，并沿城市主干道布置，以保证供水安全性。
5 沙湾县城需水预测及供需平衡
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：张亦冰
校核：文金凤
编写：李云霞
5.1规划范围、设计水平年及供水保证率
规划范围：本工程规划范围为沙湾县城（未包括金沟河镇）及金沟河综合工业园区。
设计水平年：本工程现状年为 2012年，按照规范要求设计水平年一般选取为工程建成后5～10年，则本工程设计水平年为2020年或2025年。根据《金沟河流域规划报告》（2011年），独山子区在2020年以前由金沟河调水工程属于应急供水工程，不属于常规供水工程；在 2020年以后调水工程将作为备用水源工程，仅在艾比湖调水精-奎管道工程出现意外事故时临时启用。同时，拟建红山水库现仅完成可行性研究阶段工作，结合本工程特点，本次选取近期设计水平年为2020年，远期规划水平年为2025年。
供水保证率：本工程供水对象主要包括沙湾县城生活（包括居民生活和公共用水）和金沟河综合工业园区部分用水，依据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），第5.1.4条的规定，“用地表水作为城市供水水源时，其设计枯水流量的年保证率应根据城市规模和工业大用户的重要性选定，宜采用90%～97%”。据此，本工程供水保证率取为95%。
5.2沙湾县城社会经济发展及需水量预测
由于沙湾县城与金沟河镇均为独立的供水管网，故规划水平年将对沙湾县城和金沟河镇各业发展指标及需水量分别进行预测，本节只分析沙湾县城（未包括金沟河镇）各业发展及需水情况。
5.2.1社会经济发展预测
沙湾县城国民经济发展指标是根据沙湾县总体发展战略和全面建设小康社会的奋斗目标要求，以《沙湾县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《沙湾县新型工业化第十二个五年发展规划》、《新疆沙湾县城市总体规划》（2010-2030）、《沙湾县工业园总体规划》（2011-2025）、《金沟河流域规划报告》（2011年）等规划为基础进行预测的。
5.2.1.1人口发展预测
人口规划目标是在摸清现有人口、年龄、性别构成的基础上，结合当前的人口政策和“十二五”规划及远景设想，以及今后经济的发展，来确定人口增长率。据调查，现状年 2012年沙湾县城人口为 11.24万人，外来常住人口 1.48万人，未来随着新型工业化的实施、旅游产业的带动以及宜居城市吸引将带动大量
外来人口本地化，机械增长将有较大的提高。预计设计水平年 2020年和 2025年沙湾县城人口将分别达到 18.13万人和 22.05万人，其中外来常住人口分别为7.14万人和 10.48万人，人口平均增长率分别为6.1%和3.9%。
5.2.1.2工业发展预测
目前，沙湾县正着力实施“工业强县”战略，依托沙湾县的区位优势、资源优势和发达的现代农业优势，建设具有沙湾特色的新型工业化体系，发展潜力巨大。随着西部大开发战略的实施和中央新疆工作座谈会、全国对口支援新疆工作会议精神的深入贯彻落实，将为沙湾县未来一段时期内经济社会带来前所未有的发展机遇。
“十二五”期间，沙湾县一要做大做强绿色食品加工业，到“十二五”末，全县优质面粉产量达到20万t，油料（含棉籽）加工能力达到 90万t，饲料加工企业达到年产 10万 t饲料的生产规模，力争将沙湾县打造为我国西部地区重要的粮油加工集散基地和农副产品加工转化出口基地；二要强力推进轻工纺织产业，力争通过5到10年的时间，形成环锭纺 100万锭，其中高支纱达50万锭，纺纱总量达到20万t，建成西部棉纺城的有机组成部分、北疆棉纺工业发展的重要基地；三要积极壮大精细化工业，力争到2015年矿区煤炭生产能力达到500万t/a，全县煤化工产业转化煤炭能力达 400万t，初步形成上下游产品配套能力强的煤化工产品链，重点实施总投资 515亿元的 17个项目；四要做精做深新型建材制造业，建成年产200万 t新型干法水泥、年产30万m3商品砼生产线等项目；五要积极发展新型能源产业，新增金沟河、巴音沟河梯级水能开发装机100MW，兴建 3个太阳能光伏电站，抓好2×350MW热电联产项目、4×330MW火电厂建设项目（一期）项目等。
沙湾县现状工业园区共有5处，分别是哈拉干德综合工业园区、金沟河综合工业园、柳毛湾农副产品转化工业园区、东湾煤化工产业园和安集海工贸园区。
工业今后发展方向为：集聚发展要素，优化产业布局，实施“工业向园区集中”的战略，实现差异化分工，主要建设沙湾县工业园（一园两区，即哈拉干德工业园区和金沟河综合工业园区）、柳毛湾农产品转化园。其中金沟河综合工业园区与沙湾县城隔金沟河对望，距离沙湾县城中心约2km。金沟河综合工业园区充分利用沙湾县丰富的农产品及矿产资源，通过一系列龙头项目的建设，实现以点带面，以工带农，矿产资源优势转化，定性为“以农副产品加工为龙头，建材化工、
棉纺加工为一体的现代化特性综合性工业园”，工业园即是新疆工业循环经济示范园区、全疆和天山北坡“农副产品、纺织加工节点”，也是沙湾县城的重要组成部分。园区经过近年来的建设和发展已初具规模，现已有 13家企业进驻，主要有中粮集团沙湾番茄制品分公司、中材屯河沙湾五宫水泥分公司、中粮集团天海粮油公司、金牛集团沙湾盖瑞乳业公司、秦岭纺织公司、新疆瑞隆公司、天宝绿色食品公司、天鹰科技公司、宏发冶炼公司、龙盛祥塑料制品公司、永兴铜材公司、沙龙纺织公司。本工程供水对象包括金沟河综合工业园区，为此，工业发展预测只包括金沟河综合工业园区。
根据国家和自治区总体规划，预计未来随着金沟河综合工业园区入驻企业的增加，园区工业发展势头较为强劲。2012年沙湾县城工业增加值为 13.81亿元，预计到 2020年和 2025年将分别达到 52.61亿元和 80.95亿元，2012年～2020年年均增长率为18%，2020年～2025年年均增长率为9%。
5.2.1.3建筑业和第三产业发展预测
2012年沙湾县建筑业和第三产业增加值为31.69亿元，在新型工业化的引领下，未来沙湾县将实现新型工业化和新型城镇化的联动推进，逐步建立起功能健全、设施完备的城镇化体系，预计2020年和2025年建筑业和第三产业增加值将分别达到78.45亿元和110亿元，2012年～2020年年均增长率为12%，2020年～2025年年均增长率为7%。
5.2.1.4城镇绿化及环境卫生发展预测
2012年沙湾县城绿化面积 2827.7亩，环境卫生面积1.12km2。随着沙湾县城镇化进程的加快，预计 2020年和 2025年沙湾县城生态环境绿化面积分别为6560.29亩和7545.63亩，环境卫生面积分别为1.95km2和2.46km2。
5.2.2需水量预测
本次需水量预测所采用的主要方法为指标预测法。生活需水采用人均日用水定额预测水量；城镇生产即工业、建筑业和第三产业，采用万元增加产值取水量的方法进行预测；城镇绿化及环境卫生需水按单位面积用水量进行预测。
本节需水预测，除城镇绿化及环境卫生需水量外，其他业净需水量均为用户净需水量，毛需水量均为折算至金沟河渠首节点水量。现状年（2012年）折算系数为0.86，2020年折算系数为0.88，2025年折算系数为0.89。
5.2.2.1生活需水预测
现状年（2012年）沙湾县城居民生活用水定额为140 L/人·d，需水量为667.92万m3。随着城镇化进程的发展和未来生活质量的不断提高，居民生活用水水平也会相应提高，用水定额也将逐步增大。预计到 2020年，沙湾县城居民需水定额为160L/人·d，需水量为1203.47万m3，2020年需水量较现状年增加了535.55万m3。到规划水平年 2025年，居民需水定额将增加至 170L/人·d，需水量为1536.96万m3，2025年需水量较现状年增加了869.04万m3。沙湾县城生活需水量预测详见表5.2-1。
生活需水量预测表
表5.2-1
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|||生活净需水量（万m3）||||||生活毛需水量（万m3）|||||
||||2012年||2020年||2025年||2012年||2020年||2025年|
||沙湾县城|574.41||1059.05||1367.89||667.92||1203.47||1536.96||

5.2.2.2工业需水预测
现状年沙湾县工业增加值耗水定额为90m3/万元，需水量为 1445.05万m3。
随着节水技术的推广和深入，工业产业结构调整力度的加大，用水水平以及用水管理水平的提高，工业用水定额将有所下降。依据塔城地区沙湾县三条红线要求，预计到2020年，工业增加值耗水定额将下降至48m3/万元，需水量为2869.70万m3，2020年需水量较现状年增加了 1424.65万m3。到规划水平年2025年，工业增加值耗水定额为 40m3/万元，需水量为 3638.15万m3，2025年需水量较现状年增加了2193.10万m3。沙湾县城生活需水量预测详见表5.2-2。
工业需水量预测表
表5.2-2
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称||净需水量（万m3）||||||毛需水量（万m3）|||||
|||2012年||2020年||2025年||2012年||2020年||2025年|
|沙湾县城|1242.74||2525.34||3237.96||1445.05||2869.70||3638.15||

5.2.2.3建筑业和第三产业需水预测
现状年沙湾县城建筑业和第三产业增加值耗水定额为20m3/万元，用水量为 736.93万m3。随着节水技术的提高，预计到 2020年和 2025年建筑业及第三产业增加值耗水定额将分别下降至为12m3/万元和8m3/万元，需水量分别为1069.89万m3和 989.14万m3。2020年需水量较现状年增加了 332.96万m3，2025年需水量较现状年增加了252.21万m3。沙湾县城建筑业和第三产业需水量预测详见
表5.2-3。
建筑业和第三产业需水量预测表
表5.2-3
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称||净需水量（万m3）|||||毛需水量（万m3）||||
|||2012年|2020年||2025年||2012年||2020年|2025年|
|沙湾县城|633.76||941.50|880.33||736.93||1069.89||989.14|

5.2.2.4城镇绿化及环境卫生需水预测
现状年沙湾县城镇绿化用水毛定额为 500m3/亩，城镇绿化需水量为 164.4万m3；环境卫生用水毛定额为1500m3/km2，环境卫生需水量为 0.22万m3。至规划水平年用水定额保持不变，2020年城镇绿化和环境卫生需水量分别为372.74万m3和 0.33万m3，2025年城镇绿化和环境卫生需水量分别为 423.91万m3和 0.41万m3。2020年和 2025年城镇绿化及环境卫生总需水量较基准年增加了 208.46万m3和 259.71万m3。沙湾县城城镇绿化及环境卫生需水量预测详见表5.2-4。
城镇绿化及环境卫生需水量预测表
表5.2-4
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称||城镇绿化毛需水量（万m3）|||环境卫生毛需水量（万m3）|||
|||2012年|2020年|2025年|2012年|2020年|2025年|
||沙湾县城镇|164.40|372.74|423.91|0.22|0.33|0.41|

5.2.2.5总需水量预测
根据以上综合分析，沙湾县城经济社会总需水量由2012年的3014.52万m3，增加到2020年的5516.14万m3，增加了2501.62万m3。其中，生活需水量由667.92万m3增加到 1203.47万m3；工业用水量由 1445.05万m3增加到 2869.7万m3；
建筑业和第三产业用水量由736.93万m3增加到1069.89万m3；城镇绿化及环境卫生需水量由164.62万m3增加到373.08万m3。2025年沙湾县城经济社会总需水量增加至 6588.58万m3，其中生活需水量增加到 1203.47万m3；工业用水量增加到3638.15万m3；建筑业和第三产业用水量增加到989.14万m3；城镇绿化及环境卫生需水量增加到424.33万m3。沙湾县城经济社会总需水量汇总详见表5.2-5。
沙湾县城社会经济总需水量预测表
表5.2-5 单位：万m3
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|水平年|生活|工业|建筑业和第三产业|城镇绿化|合计|
|2012年|667.92|1445.05|736.93|164.62|3014.52|
|2020年|1203.47|2869.70|1069.89|373.08|5516.14|
|2025年|1536.96|3638.15|989.14|424.33|6588.58|

5.3沙湾县城水资源供需平衡
5.3.1可供水量分析
5.3.1.1沙湾县城供水水源及供水能力分析
现状沙湾县县城供水水源主要有：沙湾县第一水厂、第二水厂和金沟河综合工业园区的自备水井。根据巴音沟河 2011年～2013年近三年的供水资料，沙湾县第一水厂供水能力在4万m3/d～6万m3/d之间，在7月、8月和9月供水能力均可达到设计供水能力6.0万m3/d。根据本次工作调查，现状年第一水厂实际供水量为1206.12万m3（已扣除供给县城周边乡镇的生活用水量 450万m3），考虑供水工程及巴音沟河水资源利用现状，取近三年巴音沟河供水工程月供水量的平均值作为规划水平年第一水厂各月可供水量，则设计水平年2020年和2025年第一水厂可供水量为 1283.48万m3（已扣除供给县城周边乡镇的生活用水量 450万m3）。近三年巴音沟河水源地供水量统计详见表5.2-6。
第二水厂采用抽取深层地下水作为县城备用水源，通过二级加压的方式向县城供水，现有水源井7眼，现状供水能力为2.3万m3/d。根据水厂现状运行情况，该水厂只在枯水期3～5月开始启用，水厂现状实际供水量为 181.25万m3。规划水平年第二水厂受地下水量及用地等因素的限制，不再进行扩建，保持现状规模及取水方式，完善水厂的配套设施。
金沟河综合工业园区现状企业自备井 23眼，实际供水量为 1220万m3，全部采用自备井水水源。现状年第二水厂和金沟河综合工业园区实际供水量为1401.25万m3，折至井口为1205.08万m3。根据《新疆沙湾县地下水资源开发利用与保护规划》（2012年 5月），该地区地下水潜水已经超采，因此，规划水平年第二水厂和自备水井地下水年开采量将下降至可开采量 1177万m3范围内。
近三年巴音沟河水源地供水量统计表
表5.2-6 单位：万m3
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|水平|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10|11|12|合计|
|20年11|130.1|130.0|130.1|110.9|103.8|117.9|167.9|171.|170.|1月45 .|1月38 .|1月29 .|1646.|
|20年12|1381 .9|1391 .0|1310 .9|1089 .8|1032 .1|1126 .7|1668 .7|1609 .|1618 .|1494 .|1412 .|1398 .|1625 6.|
|20年13|133.5|136.7|137.8|151.5|150.8|165.9|184.8|1897 .|1885 .|1682 .|1591 .|1419 .|1819 8.|
|平年均|131.8|132.6|132.9|124.1|118.9|133.5|173.8|1746 .|1794 .|1531 .|1414 .|1399 .|1703 3.|

近三年巴音沟河水源地供水量统计表（扣除供给周边乡镇的450万m3）
续表5.2-6 单位：万m3
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|水平|1|2|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|合计|
|2年01 1|9月2.|9月2.|92.6|73.4|66.33|80.42|130.4|133.5|132.6|108.4|100.6|92.41|1196.|
|2年01 2|964 .|953 .|931. 4|728. 3|64.67|79.24|131.2|132.4|131.3|107.3|105.4|100.6|1220 6.|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2013|96.|99.|100.|114.|113.3|128.4|147.3|149.9|148.4|124.8|113.6|112.4|1448.|
|平年均|904 .|925 .|953. 4|860. 6|817.4 6|962.0 2|1326 .3|1378 .6|1387 .4|1143 .5|1036 .5|1021 .8|120893 .|

5.3.1.2可供水量分析
由以上分析可知，现状年沙湾县城实际供水量为 2607.37万m3，其中第一水厂实际供水量为 1206.12万m3（已扣除供给县城周边乡镇的生活用水量 450万m3），第二水厂和金沟河综合工业园区实际供水量为1401.25万m3，折至井口为1205.08万m3。设计水平年2020年沙湾县城可供水量为2518.58万m3，其中第一水厂实际供水量为 1283.48万m3（已扣除供给县城周边乡镇的生活用水量450万m3），第二水厂和金沟河综合工业园区可供水量为 1235.09万m3，折至井口为1086.88万m3。设计水平年2025年沙湾县城可供水量为2576.23万m3，其中第一水厂实际供水量为 1283.48万m3（已扣除供给县城周边乡镇的生活用水量450万m3），第二水厂和金沟河综合工业园区可供水量为 1292.75万m3，折至井口为1150.55万m3。沙湾县城各水平年可供水量汇总表详见表5.2-7。
沙湾县城各水平年可供水量汇总表
表5.2-7 单位：万m3
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||||2012年||2020年||2025年||
||巴音沟河调入水量||第一水厂||1206.12||1283.48||1283.48|
|地下水||第二水厂和企业自备水井||1401.25||1235.09||1292.75||
||||折至井口||1205.08||1086.88||1150.55|
|合计||||2607.37||2518.58||2576.23||

5.3.2供需平衡分析
水资源供需分析主要遵循以下原则：
（1）以现状水资源利用格局及工程布局状况为基础，进行供需平衡计算。
（2）需水供给优先顺序原则：在需水供给优先序上，首先要满足生活用水，其次是工业，然后是其他用水。
从供需状况汇总表5.2-8中可以看出，2012年沙湾县城实际供水量为2607.37万m3，总需水量为3014.52万m3，县城缺水量为407.15万m3。其中第一水厂实际供水量为 1206.12万m3，供给沙湾县城生活、城镇绿化及环境卫生需水共651.29万m3，供给县城工业需水554.83万m3。其余181.25万m3生活、城镇绿化及环境卫生需水由第二水厂供给。企业自备水井实际供工业需水 1220万m3。
近期设计水平年2020年，沙湾县城可供水量为2518.58万m3，总需水量为
5516.14万m3，县城缺水量为2997.56万m3。其中第一水厂可供给县城生活和城
镇绿化及环境卫生用水 1283.48万m3；第二水厂可供给生活和城镇绿化及环境卫生用水181.25万m3；金沟河综合工业园区企业自备水井供给工业用水 1053.84万m3。
远期规划水平年2025年，沙湾县城可供水量为2576.23万m3，总需水量为6588.58万m3，县城缺水量为4012.35万m3。其中第一水厂可供给县城生活和城镇绿化及环境卫生用水 1283.48万m3；第二水厂可供给生活和城镇绿化及环境卫生用水181.25万m3；金沟河综合工业园区企业自备水井供给工业用水 1111.50万m3。
综上所述，随着人口的增长和经济的发展，县城内生活和工业需水量与日俱增，水资源供需矛盾日益突出。就目前供水工程的规模，远不能保证县城常住人口逐年上升以及工业快速发展的需水要求。日益突出的用水矛盾已成为制约沙湾县城发展的主要瓶颈，由此为缓解今后县城的供水压力，亟需增加新的、更加可靠的供水水源。各水平年沙湾县城供需状况详见表5.2-8。
沙湾县城供需状况汇总表
表5.2-8 单位：万m3
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||||2012年|2020年|2025年|
|需水量|生活、生态环境|||832.54|1576.55|1961.29|
||工业|||2181.98|3939.59|4627.29|
||合计|||3014.52|5516.14|6588.58|
|可供水量|巴音沟河调水|第一水厂|供生活、生态环境用水|651.29|1283.48|1283.48|
||||供工业|554.83|0.00||
||地下水|第二水厂|供生活、生态环境用水|181.25|181.25|181.25|
|||自备水井|供工业|1220.00|1053.84|1111.50|
|||小计||1401.25|1235.09|1292.75|
|||折至井口||1205.08|1086.88|1150.55|
||合计|||2607.37|2518.58|2576.23|
|供需平衡|余水||||||
||缺水|||407.15|2997.56|4012.35|

注：沙湾县第一水厂2012年、2020年和2025年可供水量中均已扣除供给县城周边乡镇的生活用水量450万m3。
5.3.3工程建设规模分析及分期实施设想
由上节分析可知，近期设计水平年2020年本工程供水规模约为3000万m3，
最大月供水量为 250万m3；远期规划水平年 2025年本工程供水规模约为 4000
万m3，最大月供水量为 333.33万m3。但从 8.4.3节可供水量分析中可以看出，
近期设计水平年 2020年，由于金沟河径流年内分配不均，缺乏调蓄工程，在红山水库未建成、独山子不调水、先保证现有用户用水的条件下，除丰水期5月～9月本工程能引取250万m3外，其余月份均无法引取250万m3。在P=95%来水保证率下，本工程供水规模为2394.15万m3，最大月供水量为250万m3/月。在红山水库未建成、独山子调水1500万m3、先保证现有用户用水的条件下，除丰水期5月～9月本工程能引取250万m3外，其余月份均无法引取250万m3。在P=95%来水保证率下，本工程供水规模为 1904.15万m3，最大月供水量为 250万m3/月。
远期规划水平年 2025年在红山水库建成、独山子不调水的条件下，通过红山水库的调节，本工程供水规模为4012.35万m3，最大月供水量为334.36万m3/月。
综上所述，根据金沟河径流特点及红山水库的建设周期，近期设计水平年2020年本工程供水规模约为2000万m3，最大月供水量为250万m3，输水工程、第三水厂及配水干管按远期规划、近远期结合、以近期为主进行设计；远期规划水平年 2025年本工程供水规模约为 4000万m3，最大月供水量为 333.33万m3，取水工程按远期规模进行设计，一次建成。
6 项目建设的必要性
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：张亦冰
校核：文金凤
编写：李云霞
6.1现状供水系统存在的主要问题
（1）水资源短缺，缺乏供水工程
沙湾县城现状供水工程主要有第一水厂水源地工程、第二水厂水源地工程以及各企业自备机井水源工程。现状年沙湾县城实际供水量为 2607.37万m3，总需水量为 3014.52万m3，其中第一水厂实际供水量为 1206.12万m3，供给沙湾县城生活、城镇绿化及环境卫生需水共 651.29万m3，供给县城工业需水 554.83万m3。其余 181.25万m3生活、城镇绿化及环境卫生需水由第二水厂供给。企业自备水井实际供工业需水1220万m3。在现有供水工程供水能力范围内，县城缺水407.15万m3，尤其在夏季用水高峰期缺水问题尤为突出，导致县城出现断水、停水现象，而第一、第二水厂只能按片区轮流供水，且第一、第二水厂供水能力均已达到极限。因此，现有供水工程已不能满足现状沙湾县城生活及工业用水的要求。同时，由于缺乏新的供水工程，县城缺水问题不仅影响了县城人民的生活质量，还限制了当地经济的发展。今后随着人口的增长和经济的发展，县城内生活和工业需水量与日俱增，水资源供需矛盾将更加突出。
（2）现状水源及水厂供水能力有限
现状沙湾县城第一水厂水源位于县城西侧 38km巴音沟河洞子渠处，该水源地采用截取地下潜水作为县城主要供水水源，该工程设计日供水量为6万m3/d。
由于巴音沟河于 2012年已建成向沙湾县哈拉干德工业园区年调水 2000万m3的调水工程，巴音沟河水资源量已经达到极限，已没有多余水量供第一水厂水源工程引取。在现状水利工程条件下，沙湾县城第一水厂水源工程年引水量仅为1206.12万m3，而第二水厂由于提水成本较高，出水较为困难，主要作为县城备用水源，只在枯水期3～5月开始启用，且现状年第二水厂和金沟河综合工业园区实际供水量为 1401.25万m3，折至井口为 1205.08万m3，该地区地下水处于超采状态。受巴音沟河地表水及沙湾县城地下水资源量的限制，第一、第二水厂及企业自备水井供水能力均已达到极限，无再扩建可能。
由于现状水厂供水范围主要为沙湾县城西城区和东城区的生活及城镇绿化用水，供给金沟河综合工业园区用水较少仅为554.83万m3。金沟河综合工业园区作为沙湾县城的有机组成部分，经过近年来的建设和发展已初具规模，现已有 13家企业进驻。工业园区用水主要由企业自备水井供给，在现有供水水厂的范围内，现状园区用水已经出现短缺，影响了正常的生产，用水困难成为金沟河综
合工业园区招商引资的弊端。同时根据《沙湾县工业园总体规划》，工业园发展方向为向南和向东发展，规划水平年计划将工业园区用水纳入到沙湾县城供水系统，由沙湾县城水源地统一供应。今后随着工业园区入驻企业的增加，工业用水量也将逐年上升，就目前现有水厂的供水范围及供水能力，远不能保证园区工业快速发展的需水要求。
（3）水资源开发不合理，地下水超采
现状年金沟河综合工业园区企业自备井 23眼，实际供水量为 1220万m3，第二水厂实际供水量181.25万m3，现状第二水厂和金沟河综合工业园区实际供水量为 1401.25万m3，折至井口为 1205.08万m3。根据《新疆沙湾县地下水资源开发利用与保护规划》（2012年5月），该地区可开采量仅为1177万m3，沙湾县城地下水处于超采状态，急需新的水源供水工程。
6.2项目建设的必要性
6.2.1是城市发展的需要
沙湾县城是沙湾县的政治、经济和文化中心，是以发展农副产品加工、纺织、石油化工、食品工业及旅游为主的综合型城镇，是天山北坡经济带重要节点。根据《新疆塔城地区沙湾县城市总体规划（2010-2030年）》，沙湾县城县域城市化水平现状为44.4%，2025年达到60%左右。城市发展的总体目标是立足县域区位、资源、人文优势，贯彻落实中央西部大开发和“稳疆兴疆、固边富民”战略部署，紧紧围绕以经济建设为中心，坚持实施市场导向的优势资源转换战略、工业强县战略、城镇化发展战略、科教兴县战略和可持续发展战略，以构筑和谐社会为重要目标，把沙湾建成“西部经济强县、特色农产品生产与加工基地、生态旅游景区”，创建具有良好生态环境和文化魅力的繁荣城市和宜居城市。预计到2015年中心城区总人口将达到15.59万人，2020中心城区总人口达到19.35万人；
2030年中心城区总人口达到 27.31万人，远期居民生活、工业及市政绿化最高日用水量则达到19.69万m3/d。而现状沙湾县城第一水厂设计供水能力为6.0万m3/d，第二水厂供水能力为2.3万m3/d。就目前水厂的供水能力，远不能满足城市发展的需要，急需寻找新的水源。
6.2.2是解决沙湾县城缺水的迫切需要
目前，由于沙湾县城现状水源地实际年供水量为 2607.37万m3，总需水量为3014.52万m3，县城已经出现断水现象，缺水量为407.15万m3，给人们的生
产生活造成了一定的影响。今后随着人口的增长和经济的发展，县城内生活和工业需水量与日俱增，水资源供需矛盾将更加突出，到规划水平年 2020年，沙湾县城可供水量为2518.58万m3，总需水量为5516.14万m3，县城缺水量为2997.56万m3，将严重影响人们的生产生活，限制当地经济的发展；到规划水平年 2025年缺水现象将更为严峻，沙湾县城可供水量为2576.23万m3，总需水量为 6588.58万m3，县城缺水量为 4012.35万m3。就目前供水工程的规模，远不能保证县城常住人口逐年上升以及工业快速发展的需水要求。日益突出的用水矛盾已成为制约沙湾县城发展的主要瓶颈，由此新建新的供水工程显得尤为迫切。
6.2.3是沙湾县经济和社会可持续发展的迫切需要
沙湾县地处天山北坡经济区的核心区域，县委、县政府按照地区党委、政府的统一部署，制定各项优惠政策，借助援疆工作对口支援的经济平台，不断加大招商引资力度，加快推动工业化进程，使该县国民经济取得突飞猛进的快速增长。
“十二五”规划期是该地区完成工业化任务的重要时期，工业化进程将明显加快。由于投资力度及基础设施建设的加强，也将拉动这一地区相关产业的发展。
对地区经济整体水平的提升具有重要意义。
沙湾县城作为天山北坡经济带重要节点；以旅游度假、绿色食品、新型建材、轻工纺织、文化教育等特色产业为主体，是中国西北部区域统筹发展、现代产业体系完备的宜居花园城市，同时，也是沙湾县的政治、经济和文化中心，2012年沙湾县城工业增加值达到13.81亿元，工业需水量为1445.05万m3；建筑业和第三产业增加值为 31.69亿元，需水量则为 736.93万m3；而今后随着工业化进程的加快，以及旅游业的较快发展，对水资源的利用需求更加迫切。因此，兴建本工程是沙湾县经济社会可持续发展的迫切需要。
6.2.4是贯彻中央新疆工作座谈会会议精神的重要举措
2014年 5月 28日至 29日，第二次中央新疆工作座谈会在北京举行。这次会议全面总结了2010年中央新疆工作座谈会以来的工作，科学分析了新疆形势，明确了新疆工作的指导思想、基本要求、主攻方向，对当前和今后一个时期新疆工作作了全面部署。会议强调：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚决贯彻党中央关于新疆工作的大政方针，围绕社会稳定和长治久安这个总目标，以推进新疆治理体系和治理能力现代化为引领，以经济发展和民生改善为基础，以促进民族团结、遏制宗教极端思想蔓延等为重点，坚持依法治
疆、团结稳疆、长期建疆，努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新疆。会议还强调，举全国之力，深入推进对口援疆工作，基建、高效节水、优势资源转化、劳动密集型产业、支持新疆生产建设兵团发展壮大等都将成为今后支持新疆发展方面的亮点。通过第二次中央新疆工作座谈会议的召开，新疆再次迎来大开发、大发展的热潮，新疆经济社会发展将再次站在新的历史起点上。
金沟河综合工业园区作为沙湾县城的有机组成部分，充分利用沙湾县丰富的农产品及矿产资源，通过一系列龙头项目的建设，快速发展以与东面石河子纺织城、西面的独山子大石化形成优势互补的错位对接，实现以点带面，以工带农，矿产资源优势转化，努力培育为以农副产品加工为龙头，新型建材、棉纺加工为一体的现代化特色综合性工业园。发展形成拳头产品，扩大生产规模，带动人口向县城积聚，同时完善园区设施配套，申报自治区级园区；发展成新疆工业循环经济示范园区，力争建设成为全疆和天山北坡“农副产品、纺织加工节点”。该工业园的重要发展，必将为县城，塔城地区乃至全疆经济的腾飞，社会的稳定作出重要的贡献。因此，该工程的兴建是关系到工业园区是否能发挥其功能的关键因素之一，应尽早实施。
7 工程设计标准
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：李学红
校核：张 良
编写：李云霞
7.1水量、水质和水压目标
7.1.1水量目标
近期设计水平年 2020年，本工程年供水量约 2000万m3，最大月供水量为250万m3/月，设计流量为 1.24m3/s。
远期规划水平年 2025年，本工程年供水量约为 4000万m3，最大月供水量为333.33万m3/月，设计流量为1.65m3/s。
第三水厂日处理规模为10万m3/d。
配水干管设计流量为 1.5m3/s。
7.1.2水质目标
本工程主要满足沙湾县城城镇居民生活用水和部分工业用水，经与业主商定，水质全部达到国标《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
7.1.3水压目标
根据沙湾总体规划及现状情况，本次设计供水水压在最大用水时需满足六层楼房供水需求，即最不利点自由水头应不小于0.28MPa；最大用水加消防时，最不利点自由水头应不小于0.1MPa。
本工程第三水厂地面高程为597m，采用重力流供水，受水城区管网高程为524m，高差为73m，末端供水压力≥30m。
7.2各专业主要设计标准
7.2.1工程等别
沙湾县城非农业人口为11.24万人＜50万人，水厂日处理规模为10万m3/d，依据《城市给水工程项目建设标准》（建标120-2009），沙湾县城城市类别为三类，建设规模为三类。
7.2.2抗震设防标准
据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建取水工程及管线K0+000～K3+000段地震动峰值加速度0.30g，K3+000～K18+670.39地震动峰值加速度0.20g，对应地震基本烈度为Ⅷ度。
8 水源论证
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：张亦冰
校核：文金凤
编写：李云霞
8.1水源的选择
8.1.1水源选择的主要原则
（1）水质良好
水质指标经过常规净化与消毒后，应符合《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020—93）的规定。
（2）水量充沛可靠
水源水量除应满足本流域当前生活、公共用水及工业等需要外，还必须考虑本流域设计水平年各业发展需水的要求等因素。
8.1.2水源的选择
沙湾县境内共有五条较大的河流，从东到西依次为玛纳斯河、宁家河、金沟河、大南沟河、巴音沟河。由于大南沟河为金沟河的支流，径流量已计入金沟河，故以下只对其余四条河流进行分析。
（1）玛纳斯河红山嘴断面多年平均年径流量13.23亿m3。该河位于沙湾县东端，离供水区较远，输水距离较长，成本较高，且引水难度大，不宜作为本工程引水水源。
（2）宁家河是位于玛纳斯河和金沟河之间的一条河流，宁家河西干渠渠首站多年平均年径流量为 0.736亿m3。2013年建成的宁家河水库位于宁家河出山口约2.1km处，该水库主要以灌溉、人畜饮水为主兼顾下游灌区防洪，水库总库容 986万m³，兴利库容 650万m³。在宁家河渠首上游 20m处，2012年已修建截取地下潜水的西戈壁镇饮水工程，年引水量为450万m³；且该河2013年已建成东湾镇引水工程，年引水量为 600万m³。该河流水资源有限，在保证该流域各业用水的前提下，即使通过宁家河水库调节，已无多余水量供沙湾县城调取。
（3）金沟河是沙湾县的一条较大的河流，金沟河在红山头水文站测得多年平均年径流量3.527亿m3。该河流水量较为充沛，根据《金沟河流域规划》，在距金沟河渠首以上约 1.5km处，将拟修建以灌溉、防洪、工业供水并兼顾发电为主要任务的红山水库，该坝址处多年平均径流量 3.527亿m3，多年平均流量11.18m3/s，水库总库容5506万m³。该工程现已完成可行性研究阶段工作，该水库作为金沟河上的控制性工程，起着龙头水库的重要作用，对控制和削减金沟河洪水、调节金沟河水资源、提高水资源开发利用水平和促进流域国民经济发展都具有极其重要的作用，且设计水平年通过红山水库调节和进一步扩大该流域节水
灌溉面积，该流域有余水可向沙湾县城供水。
（4）巴音沟河是位于沙湾县最西端一条较大的河流，出山口黑山头站多年平均年径流量为 3.089亿m3。在该河洞子渠下游 6km处，已修建截取地下潜水的取水工程，作为县城主要供水水源，该工程设计日供水量为 6万m3/d；且该河 2012年已建向沙湾县哈拉干德工业园区调水工程，年可供水量 2000万m3。
根据分析，该河流水资源量已经达到极限，已没有多余的水量再向沙湾县城调水。
从以上分析可以看出，金沟河在设计水平年2020年和2025年，通过红山水库调节和进一步扩大节水灌溉面积，该流域有余水向沙湾县城供水，因此，本次设计选定金沟河为取水水源。以下进一步分析金沟河流域沙湾灌区设计水平年用水情况，以确定合理的引水规模。
8.2流域沙湾灌区社会经济概况及水资源开发利用现状
8.2.1社会经济概况
金沟河流域行政区辖新疆塔城地区沙湾县城镇、大泉乡、金沟河镇、博尔通古乡、八家户、元兴宫、良种场及新疆生产建设兵团第八师的 142团 31连、32连、33连与 143团一营、二营及 144团。根据流域水资源特点及地形、地貌、土壤特性分布，结合水利工程状况和行政区划，以金沟河渠首为节点，将金沟河流域划分为上游灌区和下游灌区，其中上游灌区包括八家户、博尔通古乡及 142团32、33连，下游灌区包括沙湾县城镇、大泉乡、金沟河镇、元兴宫、良种场、142团31连、143团一营、二营及144团。
本工程主要供水对象为沙湾县城人饮及工业用水，且金沟河为沙湾县和兵团共同使用，为此，本次只分析金沟河流域沙湾灌区，灌区以金沟河渠首为节点，划分为上游灌区和下游灌区，其中上游灌区包括八家户及博尔通古乡，下游灌区包括沙湾县城镇、大泉乡、金沟河镇、元兴宫及良种场。
金沟河流域沙湾灌区经济以农牧工结合，农工商一体化为特色。灌区农业以粮食、棉花、甜菜为主，油料、蔬菜次之；工业主要以农副产品原料加工、制造工业为主，已初步形成以纺织、建材、酿酒为格局的体系。2012年金沟河流域沙湾灌区总人口14.6万人，其中城镇人口 11.50万人，农村人口3.1万人。全流域灌溉面积40.75万亩，其中种植业面积37.06万亩，林业面积3.03万亩，牧业面积0.66万亩，牧业以饲养牛、羊为主，现状年末流域牲畜存栏头数38.16万头（标准畜）。现状年流域内工业增加值为15.37亿元，建筑业和第三产业增加值
为36.35亿元。
金沟河流域沙湾灌区中部有312国道、乌奎高速公路及北疆铁路贯通，便利的交通，为该灌区农副产品的流通和餐饮业的繁荣创造了良好的条件。依托得天独厚的土地、光热资源优势，快速发展农业生产成为该区的一大特色。
8.2.2水土资源利用现状
8.2.2.1土地资源利用现状
流域土地资源的综合开发利用程度较高，耕地占全流域总面积的16.7%（含团场），人均耕地5.1亩；森林面积68.85万亩，占全流域面积的17.5%；牧草面积140.86万亩，占全流域面积的35.76%；居民点及工矿用地 7.08万亩，占全流域面积的1.8%；交通用地 2.07亩，占全流域面积的0.53%；未利用土地 114.14亩，占全流域面积的28.98%，水域面积为28.66万亩。
8.2.2.2流域内水利工程现状
金沟河流域沙湾灌区现状水利工程主要有柳树沟水库、海子湾水库、红旗渠首、大南沟团结渠首以及金沟河引水渠首。
1.控制性枢纽工程
（1）水库工程
金沟河流域沙湾灌区内现有2座平原水库，分别为柳树沟水库和海子湾水库。
柳树沟水库和海子湾水库主要引蓄金沟河河水与沙湾河泉水用于下游的老沙湾灌区灌溉。
水库工程特性统计表
表8.2-1
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|水库名称|坝型|设计库容（万m3）|有效库容（万m3）|最大坝高（m）|坝长（m）|坝顶宽（m）|备注|
|柳树沟水库|均质土坝|1360|1200|12.6|4.6|5|调往老沙湾灌区|
|海子湾水库|均质土坝|1825|1461.7|12|6.4|6|调往老沙湾灌区|

（2）渠首工程
金沟河流域沙湾灌区引水渠首主要有3座，即山口以上红旗渠首、大南沟团结渠引水渠首和出山口以下金沟河引水渠首。这3座引水渠首对全流域的农田灌溉和工业生产用水起到了重要保证作用，特别是下游灌区的金沟河引水渠首，控
制了整个灌区85.2%的灌溉面积，对整个灌区发展作用巨大。
红旗渠首引水渠首位于金沟河中上游右岸，为拦河式渠首，设计流量3m3/s。
该渠首一方面给渠首电站供水，另一方面满足八家户 3.52万亩耕地农业灌溉需水要求。
团结渠引水渠首位于金沟河支流大南沟上游，为底拦栅式渠首，设计流量4m3/s。主要为博尔通古乡和 142团32连、33连的7.54万亩耕地供水。
金沟河引水渠首始建于1960年，位于红山头出山口处，为人工弯道式渠首。
该渠首由非常溢流堰、泄洪冲沙闸、引水闸机上下游导流堤组成。泄洪冲沙闸 5孔，单孔宽5m，设计泄流量 220m3/s；引水闸为3孔，单孔宽4m，设计流量45m3/s，控制灌溉面积57.03万亩。
2.其他工程
（1）渠道工程
金沟河流域沙湾灌区干渠总长107.36km，防渗长度105.56km，防渗率98.32%，支渠总长175.81km，防渗长度173.81km，防渗率98.86%；斗渠总长228.61km，防渗长度228.2km，防渗率99.82%；农渠总长1083.05km，防渗长度270.76km，防渗率25.1%。
其中八家户红旗干渠总长10.17km，全线均已防渗，设计引水流量3m3/s。
大南沟团结干渠总长5.7km，全线均已防渗，设计流量4m3/s。灌区引水总干渠从渠首进水闸至 14号闸，全长37.48km，设计流量25～45m3/s。引水总干渠多年平均引水量 1.88亿m3/s，控制灌溉面积 57.03万亩，是下游平原灌区的骨干引水工程。
（2）机电井工程
流域灌区内已建配套机电井434眼，主要分布在下游平原区。
8.3金沟河流域沙湾灌区国民经济发展及需水预测
8.3.1设计保证率
根据《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99及《微灌工程技术规范》（GB/T50485-2009）中有关规定，在干旱地区以旱作物为主的地面灌溉，灌溉设计保证率取50%～75%；喷、微灌85%～95%，因此本设计地面灌溉保证率取75%，高效节水设计保证率取85%，灌区工业及人畜用水保证率为95%。由于城镇绿地多以滴灌为主，为此城镇绿地及环境卫生用水保证率按滴灌设计保证率取85%。
8.3.2分析范围
由于博尔通古乡、142团32、33连和八家户均位于金沟河上游，水资源较
为丰富，各设计水平年以需定供，在进行金沟河流域沙湾下游灌区供需分析时，需扣除上游三个单位用水，因此，确定将142团32、33连纳入本次分析范围。
本次分析范围最终确定为 142团32、33连灌区、上游灌区、下游灌区，上游灌区包括博尔通古乡、八家户，下游灌区包括沙湾县城镇、大泉乡、金沟河镇、元兴宫及良种场。
沙湾县城社会经济发展及需水预测详见第5章，本章节只引用其成果，不再进行赘述。
8.3.3国民经济发展预测及需水预测
8.3.3.1社会经济发展预测
依托金沟河流域优越的自然资源和地域优势，按照国家西部大开发战略要求，全面贯彻落实科学发展观，转变发展创新模式、提高发展质量，实施优势资源转换战略，努力将资源优势转化为经济优势，大力推进新型工业化，建设资源节约型、环境友好型流域，切实把流域经济社会发展转入全面协调可持续发展的轨道。
设计水平年的人口、国民经济发展预测主要依据有：《沙湾县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《金沟河流域规划》（2011年）、《沙湾县新型工业化第十二个五年发展规划》、《新疆沙湾县城市总体规划》（2010-2030）、《沙湾县工业园总体规划》（2011-2025）、《石河子 2013年领导干部手册》、《2013年沙湾县领导干部手册》、《新疆兵团第八师国民经济和社会发展第十二个五年规划》等。
1．人口发展预测
据调查统计，2012年金沟河流域沙湾灌区总人口为 14.6万人，142团32、 33连人口为 0.063万人；其中沙湾上游灌区人口为 1.05万人，下游灌区人口为13.55万人。
根据金沟河流域近几年的人口增长情况，结合地区“十二五”规划，同时依据各单位计划生育委员会的计划和考虑到本地区的年龄结构和民族构成，预计2012年～2020年，人口增长率为51.29‰；2020年～2025年，人口增长率为34.5‰。
预计 2020年和 2025年灌区总人口将分别达到 21.78万人和 25.81万人，142团32、33连人口分别为0.0683万人和0.0706万人；其中沙湾县上游灌区人口分别为1.14万人和1.17万人，下游灌区人口分别为20.64万人和24.63万人。金沟河流域沙湾灌区各水平年人口发展预测详见表8.3-1。
沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
金沟河流域沙湾灌区各水平年人口发展预测表
表8.3-1
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|灌区名称||人口（人）|||增长率（‰）||
|||2012年|2020年|2025年|2012-2020年|2020-2025年|
|142团32、33连|城镇人口|136|153|159|15.00|8.00|
||农村人口|490|530|546|10.00|6.00|
||小计|626|683|706|11.10|6.45|
|上游灌区|城镇人口|678|764|795|15.00|8.00|
||农村人口|9833|10647|10971|10.00|6.00|
||小计|10511|11412|11766|10.33|6.13|
|下游灌区|城镇人口|114309|183486|222691|60.94|39.49|
||农村人口|21184|22939|23635|10.00|6.00|
||小计|135493|206424|246327|54.04|35.98|
|金沟河流域沙湾灌区|城镇人口|114988|184250|223487|60.70|39.37|
||农村人口|31016|33586|34606|10.00|6.00|
||小计|146004|217836|258092|51.29|34.50|

注：金沟河流域沙湾灌区人口中未包括142团32、33连人口数量。
2．工业发展预测
规划期是灌区完成工业化任务的重要时期，工业化进程将明显加快。2012年金沟河流域沙湾灌区工业增加值为15.37亿元，142团32、33连工业增加值为 152万元；其中沙湾上游灌区为 0.207亿元，下游灌区为 15.16亿元。根据国家和自治区总体规划，预计未来该地区工业发展势头较为强劲。预计到 2020年和2025年金沟河流域沙湾灌区工业增加值将分别达到55.88亿元和85.12亿元，142团32、33连工业增加值分别增加至 0.0326亿元和0.0416亿元。金沟河流域沙湾灌区各水平年工业发展预测详见表8.3-2。
金沟河流域沙湾灌区各水平年工业发展预测表
表8.3-2
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|灌区名称||工业增加值（万元）|||自然增长率（%）||
|||2012年|2020年|2025年|2012-2020年|2020-2025年|
||142团32、33连|152|326|416|10|5|
||上游灌区|2071|3656|4385|7|4|
||下游灌区|151615|555191|846844|17.6|9|
||金沟河流域沙湾灌区|153686|558847|851230|17.5|9|

团32、33连建筑业和第三产业增加值达到0.052亿元。到2025年金沟河流域沙湾县建筑业和第三产业增加值则达到 120.81亿元，142团32、33连建筑业和第三产业增加值则达到0.067亿元。金沟河流域沙湾灌区各水平年建筑业和第三产业发展预测详见表8.3-3。
金沟河流域沙湾灌区各水平年建筑业和第三产业发展预测表
表8.3-3
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|灌区名称|||建筑业和第三产业增加值（万元）|||||自然增长率（%）|||
||||2012年||2020年|2025年||2012-2020年||2020-2025年|
||142团32、33连||346||552|671||6||4|
||上游灌区||5592||8913|10844||6||4|
||下游灌区||357888||860191|1197264||11.6||6.8|
||金沟河流域沙湾|363480||869104||1208108|11.5||6.8||
||灌区||||||||||

注：金沟河流域沙湾灌区增加值中未包括142团32、33连增加值。
4．灌溉面积发展预测
（1）灌溉面积发展预测
金沟河流域沙湾灌区水土资源有限，为了实现灌区各业可持续发展，本着地尽其用，水尽其利，充分利用流域自然资源的原则，本次规划根据流域发展规划的指导思想和方针，重点是调整大农业结构，减少种植业面积，扩大林草灌溉面积，以改善流域内的生态环境。设计水平年农业灌溉面积按照已审查通过的《新疆维吾尔自治区金沟河流域规划报告》（新疆水利水电勘测设计研究院，2011年2月）面积计算。种植业通过改土培肥与改造中低产田，减少稳产高产田等措施提高其单产和总产。各水平年规划的灌溉面积为：现状年 2012年金沟河流域沙湾灌区灌溉面积为 40.75万亩，142团32、33连为 0.82万亩，其中沙湾上游灌区为 10.24万亩，沙湾下游灌区为 30.51万亩；2020年和 2025年灌溉面积均为 30.05万亩，142团32、33连为 0.82万亩保持不变，其中沙湾上游灌区为 7.79万亩，沙湾下游灌区为22.26万亩。金沟河流域沙湾灌区各水平年灌溉面积详见表8.3-4。
金沟河流域沙湾灌区各水平年灌溉面积预测表
表8.3-4
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称 水平年||2012年||2020年||2025年|
|142团32、33连||0.82||0.82||0.82||
|上游灌区||10.24||7.79||7.79||

沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
|||||
|-|-|-|-|
|下游灌区|30.51|22.26|22.26|
|金沟河流域沙湾灌区|40.75|30.05|30.05|

注：金沟河流域沙湾灌区灌溉面积合计中未包括142团32、33连灌溉面积。
（2）大农业结构发展预测
根据金沟河流域灌区的自然条件，社会经济条件和农业生产现状等因素综合考虑，灌区农业生产以调整大农业结构为主，提高棉花这一支柱产业的品质和效益，增加林果业等特色产业，适应和扩大市场需求。总体思路是：种植业面积所占比例逐渐降低，增大饲草料面积，抓好林网和生态林建设。调整粮经作物比例，发展特色经济，以提高经济效益。大力发展牧草和林业面积，改善灌区生态环境。
由于 142团32、33连种植作物较为单一，且灌溉面积较少，在此只列出金沟河流域沙湾灌区各水平年大农业结构，详见表8.3-5。
金沟河流域沙湾灌区各水平年大农业结构预测表
表8.3-5
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||2012年||||2020年||||2025年|||
||||面积（万亩）||比例（%）||面积（万亩）||比例（%）||面积（万亩）||比例（%）|
||1.粮食作物||15.76||21.08||8.43||13.69||7.83||12.71|
||冬麦||6.42||8.59||3.78||6.13||3.18||5.16|
||春麦||4.68||6.26||1.94||3.15||1.94||3.15|
||玉米||2.90||3.88||1.40||2.27||1.40||2.27|
|其他粮食作物||1.75||2.35||1.32||2.14||1.32||2.14||
||2.经济作物||21.30||28.49||16.45||26.71||16.45||26.71|
||棉花||12.96||17.33||9.96||16.17||9.96||16.17|
||油料||2.24||3.00||1.99||3.23||1.99||3.23|
||瓜菜||3.65||4.89||3.64||5.92||3.64||5.92|
||甜菜||0.89||1.20||0.29||0.48||0.29||0.48|
|其他经济作物||1.55||2.08||0.57||0.92||0.57||0.92||
||3.园林||3.03||4.05||3.45||5.61||3.75||6.09|
||4.牧草||0.66||0.88||1.71||2.78||2.01||3.26|
||灌溉面积||40.75||54.50||30.05||48.78||30.05||48.78|
||粮经比||42.52:57.48||||29.23:70.77||||32.25:67.75|||
||农林牧比||90.96:7.43:1.09||||89.72:9.19:1.09||||80.82:12.49:6.69|||

展高新节水技术，灌区节水灌溉面积将分别达到 18.66万亩和 21.21万亩。由于 142团32、33连种植作物较为单一，无节水灌溉面积，故在此只列出金沟河流域沙湾灌区各水平年节水灌面积发展指标，详见表8.3-6。
金沟河流域沙湾灌区各水平年节水灌溉面积发展预测表
表8.3-6 单位:万亩
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||灌溉方式|作物 水平年|2012年|2020年|2025年|
|节水灌||冬麦|0.07|1.98|1.75|
|||玉米|0.00|1.40|1.40|
|||其他粮食作物|0.00|0.00|0.50|
|||棉花|12.49|9.96|9.96|
|||油料|0.00|0.00|0.79|
|||瓜菜|3.42|3.60|3.60|
|||甜菜|0.11|0.11|0.11|
|||其他经济作物|0.51|0.51|0.51|
|||林果|0.00|0.30|1.78|
|||苜蓿|0.00|0.80|0.81|
|||小计|16.60|18.66|21.21|

5．牲畜发展预测
金沟河流域地处干旱、半干旱荒漠地区，自然植被稀少，品质单一，可食性牧草不多。经过十几年的发展，各团、乡、场的畜种和畜群已形成了一定的结构和规模，2012年金沟河流域沙湾灌区年末牲畜存栏数（标准畜，下同）为 38.16万头，142团32、33连牲畜存栏数为 0.28万头。本次规划根据各水平年灌区的发展，并结合牲畜品种、市场需求，充分利用农区所提供的饲草饲料，坚持以草定畜，增草增畜，大力发展畜牧业。通过产业结构调整，逐步实现冬春舍饲、夏秋放牧格局。养殖方式上采取天然放养与人工圈养相结合，逐步改粗放经营为集约经营，提高牲畜出栏率，保证肉产品质量。
设计水平年牲畜增长率指标依据《新疆金沟河流域规划》（2011年）拟定的指标确定，设计水平年2020年和2025年金沟河流域沙湾灌区牲畜数量将分别增加至 42.99万头和 45.18万头，分别较现状年增加了 4.83万头和 7.02万头；142团32、33连牲畜数量将分别增加至0.31万头和0.33万头。金沟河河流域沙湾灌区各水平年牲畜发展预测详见表8.3-7。
金沟河流域沙湾灌区各水平年牲畜发展预测表
表8.3-7 单位:万头
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称||牲畜（万头标准畜）||自然增长率（%）|
|||2012年|2020年|2012-2020年|
||142团32、33连|0.28|0.31|1.5|
||上游灌区|13.43|15.13|1.5|
||下游灌区|24.74|27.87|1.5|
||金沟河流域沙湾灌区|38.16|42.99|1.5|

6．城镇绿化及环境卫生发展预测
灌区城镇绿化及环境卫生主要集中在沙湾县城，金沟河流域沙湾灌区城镇绿化及环境卫生发展面积详见5.2.1节，在此不再赘述。
8.3.3.2需水预测的方法
本次需水量预测所采用的主要方法为指标预测法。生活需水分城镇生活和农村生活，采用人均日用水定额预测水量；城镇生产即工业、建筑业和第三产业，采用万元增加产值取水量的方法进行预测；农业需水和城镇绿化及环境卫生需水按单位面积用水量（牧畜按头数）进行预测。在进行需水量的预测时，除了基于宏观经济发展水平外，还对供水能力及水价等因素对需水增长的抑制作用给予必要的考虑。
本节需水预测，除农业和城镇绿化及环境卫生需水量外，其他业净需水量均为用户净需水量，毛需水量均为折算至金沟河渠首节点水量。除农业外，其他业现状年（2012年）折算系数为0.86，2020年折算系数为0.88，2025年折算系数为0.89。
8.3.3.3需水量预测
1．生活需水预测
生活需水量包括县城居民生活用水、乡镇居民生活用水和农村居民生活用水。
生活用水指标受城区规模，居民住宅的卫生设备，供水设施状况及节水技术水平等多种因素的影响。2012年县城居民生活用水定额为 140 L/人·d，乡镇居民生活用水定额为80L/人·d，农村居民生活用水定额为 60L/人·d。随着居民生活水平的不断提高，用水定额也将有所增加。预计到2020年和2025年，县城居民需水定额分别为 160L/人·d和 170L/人·d，乡镇居民需水定额分别为 100L /
人·d和110L/人·d，农村居民需水定额分别为75L/人·d和85L/人·d。金沟
河流域沙湾灌区生活需水量则由2012年的756.69万m3增加至2020年的1321.34
万m3，到2025年则达到1672.82万m3。142团32、33连生活需水量由2012年的1.73万m3增加至2020年的2.31万m3，到2025年达到2.65万m3。金沟河流域沙湾灌区各水平年生活需水量预测详见表8.3-8。
生活需水量预测表
表8.3-8
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|||生活净需水量（万m3）||||||生活毛需水量（万m3）|||||
||||2012年||2020年||2025年||2012年||2020年||2025年|
||142团32、33连||1.47||2.01||2.33||1.73||2.31||2.65|
||上游灌区||23.51||31.94||37.23||27.66||36.71||42.31|
||下游灌区||626.35||1129.66||1450.22||729.03||1284.63||1630.51|
||金沟河流域沙湾|649.87||1161.60||1487.45||756.69||1321.34||1672.82||
||灌区|||||||||||||

2．工业需水预测
现状年金沟河流域沙湾灌区工业增加值耗水定额为90m3/万元，工业需水量为1608.34万m3，142团32、33连工业需水量为1.59万m3。随着节水技术的推广和深入，工业产业结构调整力度的加大，用水水平以及用水管理水平的提高，工业用水定额将有所下降。预计到2020年和2025年，根据沙湾县三条红线的要求，工业增加值耗水定额分别下降至48m3/万元和40m3/万元，则设计水平年 2020年和规划水平年2025年金沟河流域沙湾灌区工业需水量分别为3048.26万m3和 3825.75万m3，142团32、33连工业需水量分别为 1.78万m3和 1.87万m3。金沟河流域沙湾灌区各水平年工业需水量预测详见表8.3-9。
工业需水量预测表
表8.3-9
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|||工业净需水量（万m3）||||||工业毛需水量（万m3）|||||
||||2012年||2020年||2025年||2012年||2020年||2025年|
||142团32、33连||1.37||1.56||1.66||1.59||1.78||1.87|
||上游灌区||18.64||17.55||17.54||21.68||19.94||19.71|
||下游灌区||1364.53||2664.91||3387.38||1586.66||3028.31||3806.04|
||金沟河流域|1383.17||2682.46||3404.92||1608.34||3048.26||3825.75||
||沙湾灌区|||||||||||||

3．建筑业和第三产业需水预测
现状年流域内建筑业和第三产业增加值耗水定额为 20m3/万元，沙湾县建筑业和第三产业需水量为 845.3万m3，142团32、33连建筑业和第三产业需水量
为0.81万m3。随着节水技术的提高，预计到2020年和2025年建筑业及第三产
业增加值耗水定额将分别下降为12m3/万元和8m3/万元，则设计水平年沙湾县
建筑业和第三产业需水量分别为 1185.14万m3和 1085.94万m3，142团32、33连建筑业和第三产业需水量均为分别为 0.75万m3和0.6万m3。金沟河流域沙湾灌区各水平年建筑业和第三产业需水量预测详见表8.3-10。
建筑业和第三产业需水量预测表
表8.3-10
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|||净需水量（万m3）||||||毛需水量（万m3）|||||
||||2012年||2020年||2025年||2012年||2020年||2025年|
||142团32、33连||0.69||0.66||0.54||0.81||0.75||0.60|
||上游灌区||11.18||10.70||8.68||13.00||12.15||9.75|
||下游灌区||715.78||1032.23||957.81||832.30||1172.99||1076.19|
||金沟河流域|726.96||1042.92||966.49||845.30||1185.14||1085.94||
||沙湾灌区|||||||||||||

4．农业需水预测
（1）灌溉制度：灌溉制度制定是通过潜在腾发量（即作物参照需水量）Et0，作物系数K及土壤供水系数K来计算作物的需水量ET，即ET=Kc·K·Et0， C W W
求出作物需水量ET后，参考《中国主要作物需水量与灌溉》资料提供的作物需水量等值线图和本灌区现有的灌溉实验资料，分别制定出不同灌溉方式的灌溉制度。金沟河流域沙湾灌区灌溉制度详见表8.3-11～8.3-12。
（2）灌溉水利用系数拟定
金沟河流域沙湾灌区的渠系水利用系数根据渠道防渗率和现状实际引水情况测算，灌溉水利用系数根据灌区的渠系水利用系数和田间水利用系数的乘积得出，金沟河流域沙湾灌区综合灌溉水利用系数由现状年的0.58提高到2020年的 0.65和到 2025年的0.68。各灌区的渠系水利用系数及灌溉水利用系数见表8.3-13～表8.3-15。
（3）农业需水量预测
农业需水量包括农田、林地和草场需水。农业需水预测采用农作物净灌溉定额和灌溉水利用系数法预测。首先根据各类农作物播种面积及其净灌溉定额计算净需水量，然后根据灌溉水利用系数的预测成果，计算渠首节点毛需水量。
随着未来各灌区节水灌溉面积的不断推广和普及，节水投入力度的持续加大，农业用水由现状年的 19897.57万m3下降到 2020年的 12294.83万m3。到 2025年则下降至11603.75万m3。农业需水量详见表8.3-16。
（4）综合灌溉定额
现状灌区综合毛灌溉定额为488.34m3/亩，通过对灌区各骨干工程的续建配套和对田间工程的逐步完善以及高新节水技术的大力推广，加上科学的管理，灌区综合毛灌溉定额到2020年为409.18m3/亩，2025年为386.18m3/亩。
农业需水量和毛灌溉定额汇总表
表8.3-16
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称 水平年|综合毛定额（m3/亩）|||灌溉需水量（m3）|||
||2012年|2020年|2025年|2012年|2020年|2025年|
|142团32、33连|482.15|431.26|419.54|395.36|353.63|344.02|
|上游灌区|501.47|451.76|438.06|5135.19|3514.62|3408.03|
|下游灌区|483.93|394.30|368.05|14762.38|8780.21|8195.71|
|金沟河流域沙湾灌区|488.34|409.18|386.18|19897.57|12294.83|11603.75|

5．牲畜需水预测
牲畜用水量由单位标准畜的用水定额及折合标准畜的数量决定。在制定牲畜用水定额时已考虑了现代化养殖带来的用水量的增加，因此牲畜用水定额保持不变，标准畜用水净定额按10L/只·d计。金沟河流域沙湾灌区牲畜需水量预测详见表8.3-17。
牲畜需水量预测表
表8.3-17
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|||净需水量（万m3）||||||毛需水量（万m3）|||||
||||2012年||2020年||2025年||2012年||2020年||2025年|
||142团32、33连||2.76||3.11||3.27||3.21||3.53||3.67|
||上游灌区||134.28||151.26||158.98||156.14||171.89||178.63|
||下游灌区||247.36||278.65||292.86||287.63||316.65||329.06|
||金沟河流域|381.64||429.91||451.84||443.77||488.54||507.69||
||沙湾灌区|||||||||||||

6．城镇绿化及环境卫生需水预测
金沟河流域沙湾灌区城镇绿化及环境卫生用水详见5.2.2节，在此不再赘述。
7．总需水量预测
根据以上综合分析，2012年金沟河流域沙湾灌区经济社会总需水量为 23872.43万m3，2020年各业需水量总计为 18711.18万m3，2025年各业需水量为 19120.27万m3。2020年较现状年下降了 5161.25万m3，2025年较现状年下降了4752.15万m3。金沟河流域沙湾灌区不同水平年过程线详见表8.3-18。
沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
灌溉制度表（上游灌区142团32、33连、八家户、博尔通古）
表8.3-11
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|灌溉方式||项目作物||4月|||||5月|||||6月|||||7月||||8月||||9月||||||10月||||11|灌|合|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||月|次|计|
||||||上|中||下||上|中||下||上||中|下||上|中|下||上|中|下||上||中||下||上|中|下|上|||
||||||旬|旬||旬||旬|旬||旬||旬||旬|旬||旬|旬|旬||旬|旬|旬||旬||旬||旬||旬|旬|旬|旬|||
|地面灌溉|||冬麦|||50||||50|||||50|||50||||||||||60|||||||||60|6|320|
||||春麦|||||||50|||||50|||50||60|||||||||||||||||60|5|270|
||||其他粮食作物||||||||||||60|||60||55||55||55||||||||||||||5|285|
||||油料||||||||||||60|||60|||55|||55||||50||||||||||5|280|
||||其他经济作物||||||||||||55|||55|||55|55|||55|||55||||||||||6|330|
||||园林||||||||60||||||55||||55||||55||||||||||55|||5|280|
||||苜蓿||||||||60||||||55||||55|||55|||||||||||55|||5|280|
||节水灌||冬麦||||30||30|||30||30||30|||30||||||||||30||30|||||||8|240|

沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
灌溉制度表（下游灌区元兴宫、大泉乡、金沟河乡、良种场）
表8.3-12
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|灌溉方式|项目作物||4月||||||5月||||||6月||||||7月||||||8月||||||9月|||||10月|||||11|灌|合|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||月|次|计|
||||上旬||中旬||下旬||上旬||中旬||下旬||上旬||中旬||下旬||上旬||中旬||下旬||上旬||中旬||下旬||上旬||中旬||下旬|上旬|中旬||下旬|上旬||||
|地面灌溉||冬麦||||50||||50||||50||||50||||||||||||||||||60|||||||60|6|320|
|||玉米||||||||||||||||60||||60||||65||||65|||||||||||||60|5|310|
|||其他粮食作物||||||||||||||55||||||55||||55||||55|||||||||||||60|5|280|
|||棉花||||||||||70||||||70||||70||||70||||70||||||||||||||5|350|
|||油料||||||||||||60||||65||||65||||60||||||||60||||||||||5|310|
|||瓜菜||||40||||||45||||45||||40||40||||40||||40||||40||||||||||8|330|
|||甜菜||||||50||||||||50||||50||50||||50||||50||||||50||||||||7|350|
|||其他经济作物||||||||||||||55||||55||||55||55||||55||||55||||||||||6|330|
|||园林||||||||60||||||||60||||||60||||||60||||||||||60||||5|300|
|||苜蓿||||||60||||||||60||||||||60||||||60||||||||||55||||5|295|
|节水灌||冬麦|||25||20||20||25||25||||30||||30||||||||||||||25||||50|||||8|250|
|||玉米||||||25||||25||||25||25||25||25||25||25||25||||||||||||||||9|225|
|||其他粮食作物||||||||||20||30||30||30||30||30||20||20||20||||||||||||||||9|230|
|||棉花||||||||||20||20||30||30||30||25||25||25||25||30||||||||||||||10|260|
|||油料||||||||30||||30||30||30||25||25||25||25||||||||||||||||||8|220|
|||瓜菜||20||||||||20||||20||20||20||20||25||25||20||20||15||15||||||||||12|240|
|||甜菜||||||||||25||||25||||25||25||25||25||25||25||||20||20||||||||10|240|
|||其他经济作物||20||||||||20||||20||20||20||20||20||20||20||20||||15||15||||||||12|230|
|||园林||||20||20||||20||20||20||20||20||20||20||20||20||20||20||20||||||||||14|280|
|||苜蓿|||||||30||25||||25||25||||||25||25||||25||30|||||||||||||8|210|

沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
不同水平年各灌区渠系水利用系数表
表8.3-13
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|II区|III区||干渠渠系水利用系数||支渠渠系水利用系数||斗渠渠系水利用系数||农渠渠系水利用系数||地面灌渠系水利用系数||节水灌渠系水利用系数||
|2012年||142团32、33连||0.92||0.9||0.87||0.9||0.65||0.72|
|||上游灌区||0.92||0.90||0.87||0.90||0.65||0.72|
|||下游灌区||0.88||0.88||0.88||0.91||0.62||0.69|
|||金沟河流域沙湾县灌区||0.89||0.89||0.88||0.91||0.63||0.69|
|2020年||142团32、33连||0.92||0.92||0.91||0.93||0.709||0.766|
|||上游灌区||0.92||0.92||0.91||0.93||0.71||0.77|
|||下游灌区||0.90||0.89||0.91||0.93||0.73||0.729|
|||金沟河流域沙湾县灌区||0.91||0.90||0.91||0.93||0.68||0.74|
|2025年||142团32、33连||0.92||0.92||0.92||0.93||0.720||0.774|
|||上游灌区||0.92||0.92||0.92||0.93||0.720||0.774|
|||下游灌区||0.91||0.90||0.92||0.93|0.75|||0.753|
|||金沟河流域沙湾县灌区||0.91||0.91||0.92||0.93||0.71||0.76|

不同水平年各灌区灌溉水利用系数表
表8.3-14
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|II区|III区|地面灌||节水灌|||综合灌溉水利用系数|
|||渠系水利用系数|灌溉水利用系数|田间水利用系数|渠系水利用系数|灌溉水利用系数||
|2012年|142团32、33连|0.65|0.56|0.91|0.72|0.66|0.56|
||上游灌区|0.65|0.56|0.91|0.72|0.66|0.56|
||下游灌区|0.63|0.55|0.91|0.68|0.62|0.58|
||金沟河流域沙湾县灌区|0.64|0.55|0.91|0.70|0.64|0.58|
|2020年|142团32、33连|0.709|0.63|0.92|0.766|0.70|0.63|
||上游灌区|0.71|0.63|0.92|0.77|0.70|0.63|
||下游灌区|0.68|0.60|0.92|0.73|0.67|0.66|
||金沟河流域沙湾县灌区|0.70|0.62|0.92|0.75|0.69|0.65|
|2025年|142团32、33连|0.720|0.65|0.92|0.774|0.71|0.65|
||上游灌区|0.72|0.65|0.92|0.77|0.71|0.65|
||下游灌区|0.70|0.63|0.92|0.75|0.69|0.69|
||金沟河流域沙湾县灌区|0.72|0.65|0.92|0.78|0.71|0.68|

金沟河流域沙湾灌区 2012年各业需水过程线
表8.3-18 万m3
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|合计|
|142团32、33连||生活|0.14|0.14|0.14|0.14|0.14|0.14|0.14|0.14|0.14|0.14|0.14|0.14|1.73|
|||工业|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|1.59|
|||建筑业和第三产业|0.07|0.07|0.07|0.07|0.07|0.07|0.07|0.07|0.07|0.07|0.07|0.07|0.81|
|||农业||||0.00|75.53|96.27|107.62|44.68|29.08|15.60|26.59||395.36|
|||牲畜|0.27|0.27|0.27|0.27|0.27|0.27|0.27|0.27|0.27|0.27|0.27|0.27|3.21|
|||城镇绿化||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|||小计|0.61|0.61|0.61|0.61|76.14|96.88|108.23|45.29|29.69|16.21|27.20|0.61|402.69|
|上游灌区||生活|2.31|2.31|2.31|2.31|2.31|2.31|2.31|2.31|2.31|2.31|2.31|2.31|27.66|
|||工业|1.81|1.81|1.81|1.81|1.81|1.81|1.81|1.81|1.81|1.81|1.81|1.81|21.68|
|||建筑业和第三产业|1.08|1.08|1.08|1.08|1.08|1.08|1.08|1.08|1.08|1.08|1.08|1.08|13.00|
|||农业||||177.95|737.74|1760.08|975.92|324.92|380.45|70.59|707.54||5135.19|
|||牲畜|13.01|13.01|13.01|13.01|13.01|13.01|13.01|13.01|13.01|13.01|13.01|13.01|156.14|
|||城镇绿化||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|||小计|18.21|18.21|18.21|196.16|755.95|1778.29|994.13|343.12|398.65|88.79|725.75|18.21|5353.67|
|下游灌区||生活|60.75|60.75|60.75|60.75|60.75|60.75|60.75|60.75|60.75|60.75|60.75|60.75|729.03|
|||工业|132.22|132.22|132.22|132.22|132.22|132.22|132.22|132.22|132.22|132.22|132.22|132.22|1586.66|
|||建筑业和第三产业|69.36|69.36|69.36|69.36|69.36|69.36|69.36|69.36|69.36|69.36|69.36|69.36|832.30|
|||农业||||598.59|2207.42|3769.56|3731.99|2397.52|832.64|323.53|901.14||14762.38|
|||牲畜|36.98|36.98|36.98|36.98|36.98|36.98|36.98|36.98|36.98|36.98|36.98|36.98|443.77|
|||城镇绿化||||13.72|27.44|27.44|27.44|27.44|27.44|13.72|||164.62|
|||小计|299.31|299.31|299.31|911.62|2534.17|4096.30|4058.74|2724.27|1159.39|636.56|1200.46|299.31|18518.76|
|区|金沟河流域沙湾灌|生活|63.06|63.06|63.06|63.06|63.06|63.06|63.06|63.06|63.06|63.06|63.06|63.06|756.69|
|||工业|134.03|134.03|134.03|134.03|134.03|134.03|134.03|134.03|134.03|134.03|134.03|134.03|1608.34|
|||建筑业和第三产业|70.44|70.44|70.44|70.44|70.44|70.44|70.44|70.44|70.44|70.44|70.44|70.44|845.30|
|||农业|0.00|0.00|0.00|776.54|2945.16|5529.64|4707.91|2722.43|1213.09|394.12|1608.69|0.00|19897.57|
|||牲畜|49.99|49.99|49.99|49.99|49.99|49.99|49.99|49.99|49.99|49.99|49.99|49.99|599.91|
|||城镇绿化|0.00|0.00|0.00|13.72|27.44|27.44|27.44|27.44|27.44|13.72|0.00|0.00|164.62|
|||小计|317.52|317.52|317.52|1107.77|3290.12|5874.59|5052.87|3067.39|1558.04|725.35|1926.21|317.52|23872.43|

注：金沟河流域沙湾县总需水量中未包括142团32、33连各业需水量。
沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
金沟河流域沙湾灌区 2020年各业需水过程线
续表8.3-18 万m3
|||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
|142团32、33连|||生活||0.19||0.19||0.19||0.19||0.19||0.19||0.19||0.19||0.19||0.19||0.19||0.19||2.31|
||||工业||0.15||0.15||0.15||0.15||0.15||0.15||0.15||0.15||0.15||0.15||0.15||0.15||1.78|
|||建筑业和第三产业||0.06||0.06||0.06||0.06||0.06||0.06||0.06||0.06||0.06||0.06||0.06||0.06||0.75||
||||农业||||||||0.00||67.55||86.11||96.26||39.96||26.01||13.95||23.79||||353.63|
||||牲畜||0.29||0.29||0.29||0.29||0.29||0.29||0.29||0.29||0.29||0.29||0.29||0.29||3.53|
||||城镇绿化||||||||0.00||0.00||0.00||0.00||0.00||0.00||0.00||||||0.00|
||||小计||0.70||0.70||0.70||0.70||68.25||86.81||96.95||40.66||26.70||14.65||24.48||0.70||362.00|
||上游灌区||生活||3.06||3.06||3.06||3.06||3.06||3.06||3.06||3.06||3.06||3.06||3.06||3.06||36.71|
||||工业||1.66||1.66||1.66||1.66||1.66||1.66||1.66||1.66||1.66||1.66||1.66||1.66||19.94|
|||建筑业和第三产业||1.01||1.01||1.01||1.01||1.01||1.01||1.01||1.01||1.01||1.01||1.01||1.01||12.15||
||||农业||||||||138.87||481.22||1143.54||631.75||342.88||289.76||147.11||339.49||||3514.62|
||||牲畜||14.32||14.32||14.32||14.32||14.32||14.32||14.32||14.32||14.32||14.32||14.32||14.32||171.89|
||||城镇绿化||||||||0.00||0.00||0.00||0.00||0.00||0.00||0.00||||||0.00|
||||小计||20.06||20.06||20.06||158.93||501.27||1163.60||651.80||362.94||309.82||167.17||359.55||20.06||3755.32|
||下游灌区||生活||107.05||107.05||107.05||107.05||107.05||107.05||107.05||107.05||107.05||107.05||107.05||107.05||1284.63|
||||工业||252.36||252.36||252.36||252.36||252.36||252.36||252.36||252.36||252.36||252.36||252.36||252.36||3028.31|
||||建筑业和第三产业||97.75||97.75||97.75||97.75||97.75||97.75||97.75||97.75||97.75||97.75||97.75||97.75||1172.99|
||||农业||||||||352.84||1351.60||2418.35||2482.20||1465.02||278.04||365.59||66.58||||8780.21|
||||牲畜||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||316.65|
||||城镇绿化||||||||31.09||62.18||62.18||62.18||62.18||62.18||31.09||||||373.08|
||||小计||483.55||483.55||483.55||867.48||1897.32||2964.08||3027.93||2010.74||823.77||880.22||550.13||483.55||14955.86|
||金沟河流域沙湾灌区||生活||110.11||110.11||110.11||110.11||110.11||110.11||110.11||110.11||110.11||110.11||110.11||110.11||1321.34|
||||工业||254.02||254.02||254.02||254.02||254.02||254.02||254.02||254.02||254.02||254.02||254.02||254.02||3048.26|
||||建筑业和第三产业||98.76||98.76||98.76||98.76||98.76||98.76||98.76||98.76||98.76||98.76||98.76||98.76||1185.14|
||||农业||0.00||0.00||0.00||491.71||1832.81||3561.89||3113.95||1807.89||567.80||512.70||406.08||0.00||12294.83|
||||牲畜||40.71||40.71||40.71||40.71||40.71||40.71||40.71||40.71||40.71||40.71||40.71||40.71||488.54|
||||城镇绿化||0.00||0.00||0.00||31.09||62.18||62.18||62.18||62.18||62.18||31.09||0.00||0.00||373.08|
||||小计||503.61||503.61||503.61||1026.41||2398.60||4127.68||3679.73||2373.68||1133.59||1047.39||909.68||503.61||18711.18|

金沟河流域沙湾灌区 2025年各业需水过程线
续表8.3-18 万m3
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|||1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|合计|
|142团32、33连|||生活|0.22|0.22|0.22|0.22|0.22|0.22|0.22|0.22|0.22|0.22|0.22|0.22|2.65|
||42||工业|0.16|0.16|0.16|0.16|0.16|0.16|0.16|0.16|0.16|0.16|0.16|0.16|1.87|
||团||建筑业和第三产业|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.60|
||32、||农业||||0.00|65.72|83.77|93.64|38.88|25.30|13.58|23.14||344.0|
||33||||||||||||||||
||||牲畜|0.31|0.31|0.31|0.31|0.31|0.31|0.31|0.31|0.31|0.31|0.31|0.31|23 .67|
||连||||||||||||||||
||||城镇绿化||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
||||小计|0.73|0.73|0.73|0.73|66.45|84.50|94.37|39.61|26.03|14.31|23.87|0.73|352.8|
|上游灌区|||生活|3.53|3.53|3.53|3.53|3.53|3.53|3.53|3.53|3.53|3.53|3.53|3.53|24 2.31|
||||工业|1.64|1.64|1.64|1.64|1.64|1.64|1.64|1.64|1.64|1.64|1.64|1.64|19.71|
||||建筑业和第三产业|0.81|0.81|0.81|0.81|0.81|0.81|0.81|0.81|0.81|0.81|0.81|0.81|9.75|
||||农业||||119.8|471.5|1098.|631.7|350.5|263.6|160.0|311.7||3408.|
||||牲畜|14.89|14.89|14.89|31 4.89|41 4.89|9104 .89|11 4.89|31 4.89|91 4.89|81 4.89|61 4.89|14.89|0137 8.6|
||||城镇绿化||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||30 .00|
||||小计|20.87|20.87|20.87|140.7|492.4|1119.|652.5|371.4|284.5|180.9|332.6|20.87|3658.|
|下游灌区|||生活|135.8|135.8|135.8|01 35.8|11 35.8|7163 5.8|71 35.8|01 35.8|61 35.8|51 35.8|21 35.8|135.8|4136 30.|
||||工业|83 17.1|83 17.1|83 17.1|83 17.1|83 17.1|83 17.1|83 17.1|83 17.1|83 17.1|83 17.1|83 17.1|83 17.1|5318 06.|
||||建筑业和第三产业|78 9.68|78 9.68|78 9.68|78 9.68|78 9.68|78 9.68|78 9.68|78 9.68|78 9.68|78 9.68|78 9.68|78 9.68|0140 76.|
||||农业||||407.7|1258.|2375.|2318.|1395.|212.4|228.7|0.00||1891 95.|
||||牲畜|27.42|27.42|27.42|72 7.42|0227 .42|2287 .42|2297 .42|1247 .42|62 7.42|62 7.42|27.42|27.42|7312 9.0|
||||城镇绿化||||35.36|70.72|70.72|70.72|70.72|70.72|35.36|||64 24.3|
||||小计|570.1|570.1|570.1|1013.|1898.|3016.|2959.|2036.|853.3|834.2|570.1|570.1|31 5461|
|区||金沟河流域沙湾灌|生活|51 39.4|51 39.4|51 39.4|2183 9.4|8193 9.4|1153 9.4|1163 9.4|0113 9.4|31 39.4|71 39.4|51 39.4|51 39.4|.8156 72.|
||||工业|03 18.8|03 18.8|03 18.8|03 18.8|03 18.8|03 18.8|03 18.8|03 18.8|03 18.8|03 18.8|03 18.8|03 18.8|8328 25.|
||||建筑业和第三产业|19 0.50|19 0.50|19 0.50|19 0.50|19 0.50|19 0.50|19 0.50|19 0.50|19 0.50|19 0.50|19 0.50|19 0.50|7150 85.|
||||农业|0.00|0.00|0.00|527.6|1729.|3474.|2949.|1745.|476.1|388.8|311.7|0.00|9141 603|
||||牲畜|42.31|42.31|42.31|14 2.31|5462 .31|1472 .31|9492 .31|6472 .31|54 2.31|44 2.31|64 2.31|42.31|.7550 7.6|
||||城镇绿化|0.00|0.00|0.00|35.36|70.72|70.72|70.72|70.72|70.72|35.36|0.00|0.00|94 24.3|
||||小计|591.0|591.0|591.0|1153.|2391.|4135.|3611.|2407.|1137.|1015.|902.7|591.0|31 9120|

 2 2 2 98 30 91 73 41 89 22 7 2 .27注：金沟河流域沙湾县总需水量中未包括142团32、33连各业需水量。
8.4供需平衡分析
8.4.1沙湾县水资源可利用量
8.4.1.1地表水资源
目前金沟河下游灌区的引水由金沟河渠首控制，且本工程取水口位于拟建红山水库坝后至金沟河渠首 1.5km间的河道内，故本次以金沟河渠首为平衡节点。
由于博尔通古乡、142团32、33连和八家户均位于金沟河渠首上游，水量较为充沛；另据环评专业要求，生态基流在枯水期（11月～次年 4月）按多年平均流量的10%控制，丰水期（5月～10月）按多年平均流量的20%控制，因此，金沟流域下游灌区可利用水量为金沟河渠首断面天然来水量扣除上游三个单位用水量和生态基流后的余水，则沙湾下游灌区可利用水量即为对其余水量按照各单位分水协议及分水比例进行分配后的水量。沙湾下游灌区可利用水量计算步骤如下：
1.大河来水
金沟河由支流大南沟及干流金沟河组成，由水文章节2.4节可知，红山头水文站多年平均流量为11.18m3/s，多年平均径流为3.527亿m3。P=50%、P=75%、P=85%和P=95%来水频率地表水资源量分别为 3.434亿m3、3.191亿m3、3.094亿m3和2.977亿m3，不同频率年内分配过程见表8.4-1。
2.金沟河流域上游灌区用水
金沟河流域上游灌区主要包括博尔通古乡、142团32、33连和八家户，均位于本工程平衡节点金沟河渠首上游，因此在计算金沟河渠首以下灌区可引水量时需将上游灌区用水予以扣除。金沟河流域上游灌区需水过程详见8.4-2。
3.生态基流
生态基流是指本工程兴建后，为维护下游河道原有生态环境，在本工程断面必须下泄的水量。经环评分析，在枯水期（11月～次年 4月）按多年平均流量的10%控制，丰水期（5月～10月）按多年平均流量的20%控制，据此，得出本工程断面（即金沟河渠首断面）枯水期生态基流为 1.12m3/s，丰水期为 2.24m3/s。
金沟河渠首断面逐月生态基流过程线详见表8.4-3。
4.沙湾下游灌区可利用水量的计算
金沟河由支流大南沟及干流金沟河组成，其中上游博尔通古乡和142团32、 33连水源为大南沟地表水。八家户位于金沟河干流上游，灌区用水量为金沟河
沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
地表水；金沟河干流金沟河渠首断面以下灌区水源主要为金沟河河水，因此上游灌区需水量为其可利用水量，金沟河流域下游灌区可利用水量即为金沟河渠首断面天然来水量扣除上游三个单位用水量和生态基流后的余水，则沙湾下游灌区可利用水量即为对其余水量根据《金沟河灌区管理章程》（1976年）中规定的分水协议及分水比例50%分配后的水量。金沟河流域下游灌区及沙湾下游灌区可利用水量详见表8.4-4～8.4-6。
8.4.1.2地下水资源
根据《新疆沙湾县地下水资源开发利用与保护规划》（2012年 5月），金沟河流域沙湾灌区地下水资源量主要分布在下游灌区，现状年金沟河流域沙湾灌区地下水年补给量 0.976亿m3，资源量 0.848亿m3，年可开采量 0.696亿m3。设计水平年，由于工程配套措施和节水措施的影响，流域的地下水补给量减少，地下水资源可开采量也随之逐渐减少，金沟河流域沙湾灌区地下水可开采量将减少至0.638亿m3。
经调查，金沟河流域沙湾灌区现有机井434眼，其中灌溉机井369眼，生活、工业等机井 65眼，设计水平年机井数量将减少至 394眼。据水管站提供资料，单井出水量为180m3/h，日工作时间按20小时，月工作天数按 22天，井群利用系数按 0.75考虑，则可计算出灌区地下水月最大供水能力，灌区各业地下水均需折算至金沟河渠首参与平衡。现状年灌溉用水折算系数为0.78，设计水平年2020年为0.81，设计水平年2025年为0.82。金沟河流域各水平年月最大供水能力详见表8.4-7。
金沟河流域各水平年月最大供水能力汇总表
表8.4-7 单位：万m3
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|水平年||灌溉机井数量（眼）||单井出水量（m3/h）||月最大提水量（万m3）||平衡节点月最大供水能力（万m3）||
||2012年||369||180||2191.86||2809.75|
||2020年||329||180||1954.26||2307.83|
||2025年||329||180||1954.26||2376.03|

红山头站径流年内分配成果表
表8.4-1 单位：万m3
||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|保证率||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
||P=50%||828.05||717.44||781.23||739.22||1734.52||7076.39||9451.41||6677.55||2514.84||1364.61||1424.94||1032.51|34342.70|
||P=75%||659.01||491.72||799.67||685.65||2441.66||4431.85||9098.31||6371.67||3876.18||1247.04||1121.40||690.27|31914.43|
||P=85%||638.82||476.65||775.17||664.64||2366.86||4296.09||8819.61||6176.49||3757.44||1208.84||1087.05||669.12|30936.82|
||P=95%||628.20||543.16||684.58||766.41||2344.67||4583.27||8700.63||6424.67||2280.29||1051.70||1077.83||684.58|29769.98|

金沟河流域上游灌区需水过程
表8.4-2 单位：万m3
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||水平年|月份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|合计|
|2012年||八家户|1.81|1.81|1.81|117.76|240.97|635.90|232.99|110.78|218.68|25.87|257.31|1.81|1847.53|
|||博尔通古乡|16.39|16.39|16.39|78.40|514.98|1142.38|761.13|232.34|179.98|62.93|468.44|16.39|3506.15|
|||142团32、33连|0.61|0.61|0.61|0.61|76.14|96.88|108.23|45.29|29.69|16.21|27.20|0.61|402.69|
|||小计|18.82|18.82|18.82|196.77|832.09|1875.17|1102.35|388.41|428.34|105.01|752.95|18.82|5756.37|
|2020年||八家户|1.81|1.81|1.81|103.44|221.71|568.29|216.34|102.77|196.69|26.82|222.73|1.81|1666.02|
|||博尔通古乡|18.25|18.25|18.25|55.50|279.57|595.31|435.47|260.17|113.13|140.35|136.82|18.25|2089.29|
|||142团32、33连|0.70|0.70|0.70|0.70|68.25|86.81|96.95|40.66|26.70|14.65|24.48|0.70|362.00|
|||小计|20.76|20.76|20.76|159.63|569.53|1250.40|748.76|403.60|336.52|181.82|384.04|20.76|4117.32|
|2025年||八家户|1.79|1.79|1.79|93.01|217.39|546.07|219.04|108.48|182.25|34.60|207.45|1.79|1615.43|
|||博尔通古乡|19.08|19.08|19.08|47.69|275.02|573.69|433.53|262.91|102.31|146.35|125.17|19.08|2043.00|
|||142团32、33连|0.73|0.73|0.73|0.73|66.45|84.50|94.37|39.61|26.03|14.31|23.87|0.73|352.82|
|||小计|21.60|21.60|21.60|141.43|558.86|1204.26|746.95|411.00|310.59|195.26|356.49|21.60|4011.24|

沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
金沟河渠首断面逐月生态基流表
表8.4-3
|||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|月份||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月|8月||9月||10月||11月|12月||合计||
||流量（m3/s）||1.12||1.12||1.12||1.12||2.24||2.24|2.24||2.24||2.24||2.24|1.12||1.12|||
||月水量（万m3）||299.45||270.47||299.45||289.79||598.89||579.57|598.89||598.89||579.57||598.89|289.79||289.79||5293.42|

金沟河流域下游灌区可利用水量及沙湾灌区可分得水量（2012年）
表8.4-4 单位：万m3
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称|保证率|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|合计|
|金沟河流域下游灌区可利用水量||P=50%|419.05|334.28|443.91|130.77|185.00|1832.18|9038.73|6270.29|2379.91|794.90|143.45|564.03|22536.50|
|||P=75%|340.75|202.43|481.41|199.09|163.00|1977.11|7397.07|5384.37|2868.27|543.15|78.66|381.66|20016.97|
|||P=85%|320.56|187.37|456.91|178.09|935.88|1841.35|7118.36|5189.19|2749.53|504.95|44.31|360.52|19887.03|
|||P=95%|309.94|253.87|366.31|279.86|196.00|2128.53|6999.39|5437.37|1272.37|347.80|35.09|375.97|18002.51|
|沙湾下游灌区可分得水量（分水比例50%）||P=50%|209.53|167.14|221.95|65.39|92.50|916.09|4519.36|3135.14|1189.95|397.45|71.73|282.01|11268.25|
|||P=75%|170.37|101.22|240.70|99.55|81.50|988.56|3698.53|2692.19|1434.13|271.57|39.33|190.83|10008.48|
|||P=85%|160.28|93.68|228.46|89.04|467.94|920.68|3559.18|2594.60|1374.77|252.47|22.15|180.26|9943.52|
|||P=95%|154.97|126.94|183.16|139.93|98.00|1064.26|3499.69|2718.68|636.19|173.90|17.54|187.99|9001.25|

沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
金沟河流域下游灌区可利用水量及沙湾灌区可分得水量（2020年）
表8.4-5 单位：万m3
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称|保证率|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|合计|
|金沟河流域下游灌区可利用水量||P=50%|507.84|426.22|461.03|289.81|566.10|5246.41|8103.76|5675.06|1598.74|583.90|751.12|721.97|24931.97|
|||P=75%|338.81|200.49|479.47|236.23|1273.24|2601.88|7750.66|5369.19|2960.08|466.33|447.58|379.73|22503.69|
|||P=85%|318.62|185.43|454.97|215.23|1198.45|2466.12|7471.96|5174.01|2841.35|428.13|413.23|358.58|21526.08|
|||P=90%|308.00|251.94|364.38|317.00|1176.26|2753.29|7352.98|5422.18|1364.19|270.99|404.01|374.04|20359.25|
|沙湾下游灌区可分得水量（分水比例50%）||P=50%|253.92|213.11|230.52|144.90|283.05|2623.21|4051.88|2837.53|799.37|291.95|375.56|360.99|12465.98|
|||P=75%|169.40|100.25|239.73|118.12|636.62|1300.94|3875.33|2684.59|1480.04|233.17|223.79|189.86|11251.85|
|||P=85%|159.31|92.72|227.49|107.61|599.22|1233.06|3735.98|2587.00|1420.67|214.07|206.61|179.29|10763.04|
|||P=90%|154.00|125.97|182.19|158.50|588.13|1376.65|3676.49|2711.09|682.09|135.49|202.00|187.02|10179.62|

金沟河流域下游灌区可利用水量及沙湾灌区可分得水量（2025年）
表8.4-6 单位：万m3
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||保证率|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|合计|
|金沟河流域下游灌区可利用水量|P=50%|507.00|425.38|460.19|308.01|576.77|5292.55|8105.57|5667.66|1624.67|570.46|778.66|721.13|25038.04|
||P=75%|337.97|199.65|478.63|254.43|1283.91|2648.02|7752.48|5361.78|2986.02|452.90|475.12|378.88|22609.77|
||P=85%|317.78|184.59|454.13|233.43|1209.11|2512.26|7473.77|5166.60|2867.28|414.70|440.77|357.74|21632.16|
||P=90%|307.16|251.09|363.53|335.20|1186.92|2799.43|7354.80|5414.77|1390.12|257.55|431.55|373.19|20465.32|
|沙湾下游灌区可分得水量（分水比例50%）|P=50%|253.50|212.69|230.09|154.00|288.38|2646.28|4052.78|2833.83|812.34|285.23|389.33|360.56|12519.02|
||P=75%|168.98|99.83|239.31|127.22|641.95|1324.01|3876.24|2680.89|1493.01|226.45|237.56|189.44|11304.89|
||P=85%|158.89|92.29|227.06|116.71|604.56|1256.13|3736.89|2583.30|1433.64|207.35|220.38|178.87|10816.08|
||P=90%|153.58|125.55|181.77|167.60|593.46|1399.72|3677.40|2707.39|695.06|128.78|215.77|186.60|10232.66|

8.4.1.2巴音沟河调水工程
巴音沟河调水工程是沙湾县城第一水源地，位于县城西侧 38km巴音沟河
洞子渠处，该水源地采用截取地下潜水作为县城主要供水水源，通过 32.45km
重力输水暗渠向第一水厂输水。由 5.3节可知，该工程现状取水能力为 4万
m3/d～6万 m3/d之间，实际供水量为 1206.12万m3；到设计水平年 2020年和
2025年该工程可供水量为1283.48万m（3已扣除供给县城周边乡镇的生活用水
量450万m3）。
8.4.2供需平衡分析
8.4.2.1供需平衡的原则与计算方法
1．供需平衡的原则
1）在对各业需水量预测的基础上，以月为时段对水资源进行供需分析计算。
根据人畜用水保证率、工业用水保证率、灌溉保证率及下游生态要求，对P=50%、P=75%、P=85%和P=95%进行水资源供需计算。
2）博尔通古乡、142团32、33连和八家户均位于金沟河上游，各设计水
平年以需定供。
3）不改变沙湾县和兵团第八师在金沟河上的现有分水协议及分水比例的原
则。金沟河下游灌区在金沟河渠首节点的可利用水量为金沟河渠首断面天然来
水量扣除上游三个单位用水量和生态基流后的余水。在进行水土平衡之前，先
在计算节点（金沟河渠首）把该部分余水按照沙湾县和第八师分水比例分开，
第八师的水量不参与平衡计算，仅对金沟河流域沙湾下游灌区进行供需平衡计
算。
4）金沟河流域沙湾下游灌区供需平衡计算节点为金沟河渠首处，地下水折
算至渠首处，以渠首为节点对灌区进行供需平衡分析。
5）需水供给优先顺序原则：按照供水保证率的高低，在需水供给优先顺序
上，先满足生活用水、畜牧业用水和工业用水，然后是农业节水灌溉、地面灌
溉用水。
6）地下水开采量基本不增加原则。对现状地下水超采区，进行水资源供需
分析计算时，供水中扣除地下水超采量等不合理开发利用部分，不同水平年各
分区地下水的开采量均控制在其可开采范围内。
2．供需平衡的计算方法
根据金沟河流域水资源开发利用现状及规划工程布局，确定设计水平年流
域水资源利用节点关系见图8.4-1。
金沟河流域沙湾灌区现状（规划）水资源利用节点图
图8.4-1
1）设计水平年金沟河流域沙湾下游灌区以不同用水行业对应不同水源进行
供需计算，其中：工业、生活和牲畜用水、绿化用水优先利用地下水，巴音沟
河供水仍供给县城用水，不足部分用地表水补充；农业用水优先使用地表水，
不足部分，在地下水可开采量的范围内，以地下水进行补充。
2）根据《金沟河流域规划报告》（2011年），独山子区在2020年以前由金
沟河调水工程属于应急供水工程，不属于常规供水工程，该工程年调水量为
3000万m3，从沙湾县和兵团第八师的比例水中各调取1500万m3；在2020年
以后调水工程将作为备用水源工程，仅在艾比湖调水精-奎管道工程出现意外事
故时临时启用。同时，拟建红山水库现仅完成可行性研究阶段工作，结合本工
程特点，近期设计水平年2020年以红山水库未建成、独山子调水和红山水库未
建成、独山子不调水为边界条件分别进行供需平衡分析；远期规划水平年 2025
年以红山水库建成、独山子不调水为边界条件进行供需平衡分析。
3）近期设计水平年2020年和远期规划水平年2025年，先对沙湾下游灌区
的现有用户进行平衡，平衡后的余水即为可供本工程的引水量，然后再利用余
水对沙湾县城缺水量（即沙湾县城在现状供水工程条件下平衡后的缺水量）进
行再次平衡，以确定本工程可供水量。
8.4.2.2供需平衡分析
1.现状年 2012年金沟河流域沙湾下游灌区（不包括沙湾县城）供需平衡
分析
由需水预测可知，现状年2012年沙湾下游灌区（不包括沙湾县城）各业用
水15504.24万m（3渠首），其中农业用水为14762.38万m3，占总用水量的95.22%；
生活用水 61.11万m3，占总用水量的0.39%；工业用水 141.61万m3，占总用
水量的0.91%；建筑、三产用水量 95.37万m3，占总用水量的0.62%；牲畜用
水443.77万m3，占总用水量的2.86%。
从供水分析中可知，2012年在考虑沙湾下游灌区现有水利工程现状的情况
下，在P=50%、75%、85%和95%时，总的可供水量分别18340.16万m3、17080.39
万m3、17015.42万m3和 16073.16万m3；其中地下水供水量为 7071.91万 m3
（折至井口为 5737.55万m3），地表水供水量分别为 11268.25万m3、10008.48
万m3、9943.52万m3和9001.25万m3。
2012年金沟河流域沙湾下游灌区（不包括沙湾县城）供需平衡详见表
8.4-8～8.4-11。从现状年供需平衡表中可以看出，在P=50%、75%、85%和95%
来水保证率情况下，金沟河沙湾下游灌区既有余水又有缺水，且缺水量较小，
灌区缺水主要集中在农业用水高峰期 4月、5月和 6月，缺水量分别为 633.51
万m3、537.88万m3、599.76万m3和 405.30万m3，余水量分别为 3469.42万
m3、2114.03万m3、2110.94万m3和 974.22万m3（余水中均包括柳树沟水库
2000万m3）。灌区总可利用水量大于总需水量，现状缺水性质属于工程性缺水，
主要体现为缺乏调蓄工程，导致灌区可供水量的年内分配过程与各业需水年内
月过程不匹配，出现个别月份缺水量较大，但无蓄水工程补水；个别月份余水
量较大，却无蓄水工程存蓄的现象。
2.近期设计水平年 2020年金沟河流域沙湾下游灌区供需平衡分析（红山
水库未建成、独山子不调水）
由需水预测可知，近期设计水平年 2020年沙湾下游灌区（不包括沙湾县城）各业用水 9439.73万m3（渠首），其中农业用水为 8780.21万m3，占总用水量
的93.01%；生活用水 81.16万m3，占总用水量的0.86%；工业用水 158.61万
m3，占总用水量的1.68%；建筑、三产用水量103.10万m3，占总用水量的1.09%；
牲畜用水316.65万m3，占总用水量的3.35%。
从供水分析中可知，2020年在考虑沙湾下游灌区现有水利工程的情况下，在P=50%、75%、85%和95%时，总的可供水量分别18440.14万m3、17226.01
万m3、16737.20万m3和 16153.78万m3。其中地下水供水量为 5974.16万 m3
（折至井口为 4861.9万m3）；地表水供水量分别为 12465.98万m3、11251.85
万m3、10763.04万m3和10179.62万m3。
2020年金沟河流域沙湾下游灌区供需平衡（红山水库未建成、独山子不调
水）详见表8.4-12～8.4-15。从 2020年供需平衡表中可以看出，在红山水库未
建成、独山子不调水、先保证现有用户用水的条件下，依据塔城地区沙湾县三
条红线要求，通过加大农业节水力度等一系列节水措施，金沟河流域沙湾下游
灌区供需达到平衡，且有多余水量下泄。在P=50%、75%、85%和95%来水保
证率下，灌区余水量分别为8916.46万m3、7786.28万m3、7204.76万m3和6714.06
万m3（余水中均包括柳树沟水库 2000万m3），则该余水量即为可供本工程的
引水量。
由 5.3.2可知，在现有供水工程条件下，县城缺水量为 2997.56万m3，月
最大缺水量约为 250万m3，即沙湾县城需从本灌区引水 2997.56万m3才能解
决县城的缺水问题。但由于灌区余水量年内分配不均，除丰水期余水量均大于
缺水量 250万m3外，其余月份余水量均小于缺水量 250万m3，即在枯水期本
工程可引水量均不能满足沙湾县城在枯水期250万m3的需水要求。在P=50%、
75%、85%和95%来水保证率下，本工程引水量分别为2594.09万m3、2523.30
万m3、2343.37万m3和 2394.15万m3，本工程引水后的余水量分别为 6322.37
万m3、5262.98万m3、4861.39万m3和4319.90万m3（余水中均包括柳树沟水
库2000万m3）。因此，在红山水库未建成、独山子不调水及优先满足灌区现有
用户用水的条件下，在P=95%保证率下，本供水工程可向沙湾县城年供水
2394.15万m3，月最大供水量为250万m3/月。
3.近期设计水平年2020年金沟河流域沙湾下游灌区供需平衡分析（红山水
库未建成、独山子调水）
从2020年金沟河流域沙湾下游灌区（红山水库未建成、独山子调水）供需
平衡表8.4-16～8.4-19中可以看出，在红山水库未建成、独山子调水 1500万
m3、先保证现有用户用水的条件下，金沟河流域沙湾下游灌区供需达到平衡，且有多余水量下泄。在P=50%、75%、85%和95%来水保证率下，灌区余水量
分别为7516.46万m3、6286.28万m3、5804.76万m3和5214.06万m3（余水中
均包括柳树沟水库2000万m3），则该余水量即为可供本工程的引水量，但该余
水量年内分配不均，除丰水期余水量大于缺水量 250万m3外，其余月份余水
量均小于缺水量 250万m3。在各来水保证率下，本工程引水量分别为 2250.34
万m3、2033.30万m3、1953.37万m3和1904.15万m3，本工程引水后的余水量
分别为5266.12万m3、4252.98万m3、3851.39万m3和3309.90万m3（余水中
均包括柳树沟水库 2000万m3）。因此，在红山水库未建成、独山子调水 1500
万m3及优先满足灌区现有用户用水的条件下，在P=95%保证率下，本供水工
程可向沙湾县城年供水1904.15万m3，最大月供水量为250万m3/月。
4.规划远期水平年 2025年金沟河流域沙湾下游灌区供需平衡分析（红山
水库建成、独山子不调水）
由需水预测可知，远期规划水平年2025年沙湾下游灌区（不包括沙湾县城）各业用水 8873.27万m3（渠首），其中农业用水为 8195.71万m3，占总用水量
的92.36%；生活用水 93.55万m3，占总用水量的1.05%；工业用水 167.89万
m3，占总用水量的1.89%；建筑、三产用水量87.05万m3，占总用水量的0.93%；
牲畜用水329.06万m3，占总用水量的3.71%。
从供水分析中可知，2025年在考虑沙湾下游灌区现有水利工程、红山水库
建成和本工程实施的情况下，在P=50%、75%、85%和95%时，总的可供水量
分别为18440.71万m3、17226.57万m3、16737.76万m3和16154.35万m3。其
中地下水供水量为 5921.69万m3（折至井口为 4827.75万m3）；地表水供水量
分别为12519.02万m3、11304.89万m3、10816.08万m3和10232.66万m3。
从2025年金沟河流域沙湾下游灌区（红山水库建成、独山子不调水）供需
平衡表8.4-20～8.4-23中可以看出，2025年在红山水库建成、独山子不调水的
条件下，随着灌区种植业结构的调整，续建配套工程的完善，灌区农业节水灌
溉的大力发展，通过红山水库的调节及本供水工程的兴建，金沟河沙湾下游灌
区供需达到平衡，且在汛期还有多余水量下泄。在保证率P=50%、75%、85%
和95%保证率下，余水量分别为 4975.51万m3、3848.65万m3、3377.08万 m3
和 2892.09万m3（余水中均包括柳树沟水库 2000万m3）。因此，在红山水库
建成、独山子不调水的条件下，本供水工程可向沙湾县城年供水4012.35万 m3
（334.36万m3/月）。
8.4.3可供水量分析
由8.4.2节分析可知，设计水平年2020年在红山水库未建成、独山子不调
水的条件下，在P=95%保证率下，满足各业用水后，本工程可从沙湾本灌区向
沙湾县城年供水 2394.15万m3，最大月供水量为 250万m3/月；在红山水库未
建成、独山子调水1500万m3的条件下，本工程可从沙湾本灌区向沙湾县城年
供水 1904.15万m3，最大月供水量为 250万m3/月。但由于灌区余水量年内分
配不均，本工程引水量在枯水期仍不能有效解决沙湾县城的缺水问题，而此时
沙湾县城的第一水厂、第二水厂及自备水井供水能力均已达到极限。
设计水平年2025年若红山水库建成，则可有效解决沙湾县城在枯水期的缺
水问题，在满足各业用水后，本工程可从沙湾本灌区向沙湾县城年供水 4012.35
万m3。
为给沙湾县城的区域经济和可持续发展提供有力保障，提高本供水工程的
保证率，建议尽快修建红山水库，使其更早发挥国民经济效益。
设计水平年供需平衡汇总表详见表8.4-24。
沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
设计水平年供需平衡汇总表
表8.4-24 单位：万m3
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目 水平年|||2020年（水库未建成，独山子不调水）||2020年（水库未建成，独山子调水）||2025年（水库建成，独山子不调水）||
|P=50%|可供水量|||18440.14||18440.14||18440.71|
||现有用户需水量|||9439.73||9439.73||8873.27|
||独山子调水|||||1500.00|||
||供需平衡|余水||8916.46||7516.46||9567.44|
||沙湾县城需水|||2997.56||2997.56||4012.35|
||沙湾县城引水|||2594.09||2250.34||4012.35|
||沙湾县城引水后的余水|||6322.37||5266.12||4975.51|
|P=75%|可供水量|||17226.01||17226.01||17226.57|
||现有用户需水量|||9439.73||9439.73||8873.27|
||独山子调水|||||1500.00|||
||供需平衡|余水||7786.28||6286.28||8353.30|
||沙湾县城需水|||2997.56||2997.56||4012.35|
||沙湾县城引水|||2523.30||2033.30||4012.35|
||沙湾县城引水后的余水|||5262.98||4252.98||3848.65|
|P=85%|可供水量|||16737.20||16737.20||16737.76|
||现有用户需水量|||9439.73||9439.73||8873.27|
||独山子调水|||||1500.00|||
||供需平衡|余水||7204.76||5804.76||7864.50|
||沙湾县城需水|||2997.56||2997.56||4012.35|
||沙湾县城引水|||2343.37||1953.37||4012.35|
||沙湾县城引水后的余水|||4861.39||3851.39||3377.08|
|P=95%|可供水量|||16153.78||16153.78||16154.35|
||现有用户需水量|||9439.73||9439.73||8873.27|
||独山子调水|||||1500.00|||
||供需平衡|余水||6714.06||5214.06||7281.08|
||沙湾县城需水|||2997.56||2997.56||4012.35|
||沙湾县城引水|||2394.15||1904.15||4012.35|
||沙湾县城引水后的余水|||4319.90||3309.90||2892.09|

一次建成；输水工程、第三水厂及配水干管（第三水厂至大美沙湾片区）按近
期2020年规模进行设计，分期建设。
近期本工程最大月供水量为250万m3/月，则平均日供水量为8.33万m3/d。
根据《室外给水设计规范》第4.0.9条：“城镇供水中时变化系数、日变化系数
应根据城市性质、城市规模、国民经济与社会发展和城市供水系统并结合现状
供水曲线和日用水量变化分析确定，时变化系数宜取1.2~1.6，日变化系数宜取
1.1~1.5”，结合沙湾县城规模并参照新疆其他县城用水情况，本工程日变化系
数取1.2，时变化系数取1.3，则最高日平均时供水量为 10万m3/d。另据规范
第7.1.2条：“从水源至水厂的原水输水管的设计流量应按最高日平均时供水量
确定，并计入输水管的漏损水量和水厂的自用水量”，结合本工程水厂处理工艺，管道漏损及水厂自用水量按照最高日平均时供水量的7%计算，则管道漏损及
水厂自用水量为 0.7万m3/d。经计算，最终确定本工程近期输水管道设计流量
为1.24m3/s。
远期本工程最大月供水量为 333.33万m3/月，则平均日供水量为 11.11万
m3/d。根据以上计算原则，最终确定取水工程设计流量为1.65m3/s。
8.5.2第三水厂规模的确定
第三水厂规模应以近期 2020年最高日平均时供水量加水厂自用水量进行
设计，并以水质最不利情况进行校核。有反冲洗设备的水厂，其水厂自用水量
包括日常蓄水池冲洗水量、厂区绿化和管理人员生活用水量等，这部分水量按
总水量的5%~10%计。本工程采用5%。则设计处理量为：
Q=（1+a）Q=（1+0.05）×10=10.5万m3/d=0.4375万m3/h
d
式中：Q——水厂日处理量；
a——水厂自用水量系数，一般采用供水量的5%—10%，本设计取5%；
Q——最高日平均时设计供水量（m3/d），为10万m3/d。
d
则最终确定水厂日处理规模为10.5万m3/d。
8.5.3配水干管工程规模的确定
根据《室外给水设计规范》第7.1.2条：“从水厂至管网的清水输水管道的
设计流量，应按最高日最高时用水条件下，由水厂负担的供水量计算确定”，本
工程时变化系数取1.3，则本工程近期配水干管设计流量为 1.5m3/s。
8.6水源等级分析
本次工作于2014年5月26日在取水工程河道内采集地下水4组，地表水
2组进行试验分析。据采取的地表水和地下水水质分析成果，河水和河道地下
水水化学类型为HCO.SO—Ca.Na型、HCO.SO—Ca型和SO.HCO—Ca.Na型水，
3 4 3 4 4 3
矿化度214～248mg/L。
根据第3.2.1.5节水质全分析报告，2组河水中浑浊度23.4～24.5，pH值8.6～
8.61，铁离子含量0.78mg/L～0.97mg/L，总大肠菌群〉200.5MPN/100mL，超出
标准要求；4组地下水中浑浊度94.2～129.4，铁离子含量1.00mg/L～1.04mg/L，
均有肉眼可见物，菌落总数 433CFU/Ml～479CFU/Ml，其中两组水样总大肠菌
群129.8MPN/100mL～200.5MPN/100mL，其中一组水样色度为30，氨氮含量
为0.61mg/L，COD为5，超出标准要求；地下水其它各项已检测指标符合《生
活饮水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的限值；初步分析，潜水水质中肉眼
可见物、总铁含量超标与探坑开挖后坑壁坍塌，溶入大量上部泥质含量较高的
地层颗粒有关，而地表河水受上游不同季节洪水携带物或河道上游工矿企业活
动有关。
依据《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93），结合以上水质全分析报告，
本工程水源等级为二级，水质受轻度污染，经常规净化处理，其水质即可达到
GB5749规定，可供生活饮用者。
现状年2012年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=50%，不包括沙湾县城）
表8.4-8 单位：万m3
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||||||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
|||可供水量|地表水||天然径流||737.32||623.56||762.17||617.33||2372.40||4286.92||10739.97||7257.59||3387.82||1498.80||1186.19||872.63||34342.70|
||||||扣除生态基流|419.05||334.28||443.91||130.77||185.00||1832.18||9038.73||6270.29||2379.91||794.90||143.45||564.03||22536.50||
||||||及上游灌区用|||||||||||||||||||||||||||
||||||水后的余水|||||||||||||||||||||||||||
||||||沙湾县可分得|209.53||167.14||221.95||65.39||92.50||916.09||4519.36||3135.14||1189.95||397.45||71.73||282.01||11268.25||
||||||水量（分水比例|||||||||||||||||||||||||||
||||||50%）|||||||||||||||||||||||||||
||||地下水||供农业||0.00||0.00||0.00||458.66||2109.42||2300.00||232.29||0.00||196.45||149.63||883.60||0.00||6330.05|
||||||供乡镇生活、工|61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||741.86||
||||||业等|||||||||||||||||||||||||||
||||||小计||61.82||61.82||61.82||520.48||2171.24||2361.82||294.11||61.82||258.27||211.45||945.42||61.82||7071.91|
||||||折至井口||53.17||53.17||53.17||422.67||1752.54||1906.07||240.30||53.17||211.43||173.71||765.00||53.17||5737.55|
|||||合计|||271.35||228.96||283.78||585.87||2263.74||3277.91||4813.48||3196.96||1448.23||608.90||1017.15||343.84||18340.16|
|||需水量|乡镇||生活||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||61.11|
||||||工业||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||141.61|
||||||建筑业和第三|7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||95.37||
||||||产业|||||||||||||||||||||||||||
||||||农业||0.00||0.00||0.00||598.59||2207.42||3769.56||3731.99||2397.52||832.64||323.53||901.14||0.00||14762.38|
||||||牲畜||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||443.77|
||||||小计||61.82||61.82||61.82||660.41||2269.24||3831.38||3793.81||2459.34||894.46||385.35||962.97||61.82||15504.24|
|供需平衡||||余水|||209.53||167.14||221.95||||||||1019.67||737.63||553.76||223.55||54.18||282.01||3469.42|
|||||缺水|||||||||74.54||5.50||553.46||||||||||||||633.51|

注明：余水中均包括柳树沟水库2000万m3。
现状年2012年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=75%，不包括沙湾县城）
表8.4-9 单位：万m3
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||||||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
|||可供水量|地表水||天然径流||659.01||491.72||799.67||685.65||2441.66||4431.85||9098.31||6371.67||3876.18||1247.04||1121.40||690.27||31914.43|
||||||扣除生态基流|340.75||202.43||481.41||199.09||163.00||1977.11||7397.07||5384.37||2868.27||543.15||78.66||381.66||20016.97||
||||||及上游灌区用|||||||||||||||||||||||||||
||||||水后的余水|||||||||||||||||||||||||||
||||||沙湾县可分得|170.37||101.22||240.70||99.55||81.50||988.56||3698.53||2692.19||1434.13||271.57||39.33||190.83||10008.48||
||||||水量（分水比例|||||||||||||||||||||||||||
||||||50%）|||||||||||||||||||||||||||
||||地下水||供农业||0.00||0.00||0.00||458.66||2109.42||2300.00||232.29||0.00||196.45||149.63||883.60||0.00||6330.05|
||||||供乡镇生活、工|61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||741.86||
||||||业等|||||||||||||||||||||||||||
||||||小计||61.82||61.82||61.82||520.48||2171.24||2361.82||294.11||61.82||258.27||211.45||945.42||61.82||7071.91|
||||||折至井口||53.17||53.17||53.17||422.67||1752.54||1906.07||240.30||53.17||211.43||173.71||765.00||53.17||5737.55|
|||||合计|||232.20||163.04||302.52||620.03||2252.74||3350.38||3992.65||2754.01||1692.41||483.02||984.75||252.65||17080.39|
|||需水量|乡镇||生活||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||61.11|
||||||工业||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||141.61|
||||||建筑业和第三|7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||95.37||
||||||产业|||||||||||||||||||||||||||
||||||农业||0.00||0.00||0.00||598.59||2207.42||3769.56||3731.99||2397.52||832.64||323.53||901.14||0.00||14762.38|
||||||牲畜||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||443.77|
||||||小计||61.82||61.82||61.82||660.41||2269.24||3831.38||3793.81||2459.34||894.46||385.35||962.97||61.82||15504.24|
|供需平衡||||余水|||170.37||101.22||240.70||||||||198.84||294.67||797.94||97.67||21.79||190.83||2114.03|
|||||缺水|||||||||40.38||16.50||481.00||||||||||||||537.88|

注明：余水中均包括柳树沟水库2000万m3。
现状年2012年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=85%，不包括沙湾县城）
表8.4-10 单位：万m3
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||||||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
|||可供水量|地表水||天然径流||638.82||476.65||775.17||664.64||2366.86||4296.09||8819.61||6176.49||3757.44||1208.84||1087.05||669.12||30936.82|
||||||扣除生态基流|320.56||187.37||456.91||178.09||935.88||1841.35||7118.36||5189.19||2749.53||504.95||44.31||360.52||19887.03||
||||||及上游灌区用|||||||||||||||||||||||||||
||||||水后的余水|||||||||||||||||||||||||||
||||||沙湾县可分得|160.28||93.68||228.46||89.04||467.94||920.68||3559.18||2594.60||1374.77||252.47||22.15||180.26||9943.52||
||||||水量（分水比|||||||||||||||||||||||||||
||||||例50%）|||||||||||||||||||||||||||
||||地下水||供农业||0.00||0.00||0.00||458.66||2109.42||2300.00||232.29||0.00||196.45||149.63||883.60||0.00||6330.05|
||||||供乡镇生活、|61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||741.86||
||||||工业等|||||||||||||||||||||||||||
||||||小计||61.82||61.82||61.82||520.48||2171.24||2361.82||294.11||61.82||258.27||211.45||945.42||61.82||7071.91|
||||||折至井口||53.17||53.17||53.17||422.67||1752.54||1906.07||240.30||53.17||211.43||173.71||765.00||53.17||5737.55|
|||||合计|||222.10||155.51||290.28||609.53||2639.18||3282.50||3853.29||2656.42||1633.04||463.92||967.58||242.08||17015.42|
|||需水量|乡镇||生活||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||61.11|
||||||工业||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||141.61|
||||||建筑业和第三|7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||95.37||
||||||产业|||||||||||||||||||||||||||
||||||农业||0.00||0.00||0.00||598.59||2207.42||3769.56||3731.99||2397.52||832.64||323.53||901.14||0.00||14762.38|
||||||牲畜||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||443.77|
||||||小计||61.82||61.82||61.82||660.41||2269.24||3831.38||3793.81||2459.34||894.46||385.35||962.97||61.82||15504.24|
|供需平衡||||余水|||160.28||93.68||228.46||||369.94||||59.48||197.08||738.58||78.57||4.61||180.26||2110.94|
|||||缺水|||||||||50.88||||548.88||||||||||||||599.76|

注明：余水中均包括柳树沟水库2000万m3。
沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
现状年2012年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=95%，不包括沙湾县城）
表8.4-11 单位：万m3
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|||||||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
|||可供水量|地表水|||天然径流||628.20||543.16||684.58||766.41||2344.67||4583.27||8700.63||6424.67||2280.29||1051.70||1077.83||684.58||29769.98|
||||||扣除生态基流及上游灌区用水后的余水||309.94||253.87||366.31||279.86||196.00||2128.53||6999.39||5437.37||1272.37||347.80||35.09||375.97||18002.51||
||||||沙湾县可分得水量（分水比例50%）||154.97||126.94||183.16||139.93||98.00||1064.26||3499.69||2718.68||636.19||173.90||17.54||187.99||9001.25||
||||地下水|||供农业||||||||458.66||2109.42||2300.00||232.29||||196.45||149.63||883.60||||6330.05|
||||||供乡镇生活、工业等||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||61.82||741.86||
|||||||小计||61.82||61.82||61.82||520.48||2171.24||2361.82||294.11||61.82||258.27||211.45||945.42||61.82||7071.91|
|||||||折至井口||53.17||53.17||53.17||422.67||1752.54||1906.07||240.30||53.17||211.43||173.71||765.00||53.17||5737.55|
|||||合计||||216.79||188.76||244.98||660.41||2269.24||3426.08||3793.81||2780.50||894.46||385.35||962.97||249.81||16073.16|
|||需水量|乡镇|||生活||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||5.09||61.11|
|||||||工业||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||11.80||141.61|
||||||建筑业和第三产业||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||7.95||95.37||
|||||||农业||0.00||0.00||0.00||598.59||2207.42||3769.56||3731.99||2397.52||832.64||323.53||901.14||0.00||14762.38|
|||||||牲畜||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||36.98||443.77|
|||||||小计||61.82||61.82||61.82||660.41||2269.24||3831.38||3793.81||2459.34||894.46||385.35||962.97||61.82||15504.24|
|供需平衡||||余水||||154.97||126.94||183.16||||||||||321.17||||||||187.99||974.22|
|||||缺水||||||||||||||405.29||||||||||||||405.30|

沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
近期设计水平年2020年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=50%，水库未建成、独山子不调水）
表8.4-12 单位：万m3
|||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
|可供水量|地表水||天然径流||737.32||623.56||762.17||617.33||2372.40||4286.92||10739.97||7257.59||3387.82||1498.80||1186.19||872.63||34342.70|
||||扣除生态基流及|417.12||332.34||441.97||167.91||1203.98||2456.95||9392.32||6255.10||2471.73||718.09||512.37||562.09||24931.97||
||||上游灌区用水后|||||||||||||||||||||||||||
||||的余水|||||||||||||||||||||||||||
||||沙湾县可分得水|208.56||166.17||220.99||83.96||601.99||1228.47||4696.16||3127.55||1235.86||359.04||256.18||281.04||12465.98||
||||量（分水比例|||||||||||||||||||||||||||
||||50%）|||||||||||||||||||||||||||
||地下水||供农业||||||||352.84||1351.60||2300.00||600.00||0.00||278.04||365.59||66.58||||5314.64|
||||供乡镇生活、工|54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||659.52||
||||业等|||||||||||||||||||||||||||
||||小计||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2354.96||654.96||54.96||333.00||420.55||121.54||54.96||5974.16|
||||折至井口||48.36||48.36||48.36||332.61||1137.22||1901.27||531.73||48.36||272.36||342.88||102.00||48.36||4861.90|
|||合计|||263.52||221.13||275.95||491.75||2008.55||3583.43||5351.12||3182.51||1568.86||779.59||377.73||336.00||18440.14|
|需水量|乡镇||生活||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||81.16|
||||工业||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||158.61|
||||建筑业和第三产|8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||103.10||
||||业|||||||||||||||||||||||||||
||||农业||0.00||0.00||0.00||352.84||1351.60||2418.35||2482.20||1465.02||278.04||365.59||66.58||0.00||8780.21|
||||牲畜||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||316.65|
||合计|||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2473.31||2537.16||1519.98||333.00||420.55||121.54||54.96||9439.73||
|供||余水|||208.56||166.17||220.99||||601.99||1110.12||2813.96||1662.54||1235.86||359.04||256.18||281.04||8916.46|
|需|缺水|||||||||||||||||||||||||||0.00||
|平||||||||||||||||||||||||||||||
|衡||||||||||||||||||||||||||||||
|沙湾县城需水|||||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||2997.56|
|沙湾县城引水|||||208.56||166.17||220.99||0.00||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||2594.09|
|沙湾县城引水后的余水|||||0.00||0.00||0.00||0.00||352.19||860.33||2564.16||1412.74||986.07||109.25||6.39||31.25||6322.37|

沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
近期设计水平年2020年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=75%，水库未建成、独山子不调水）
表8.4-13 单位：万m3
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|||||||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
|||可供水量|地表水|||天然径流||659.01||491.72||799.67||685.65||2441.66||4431.85||9098.31||6371.67||3876.18||1247.04||1121.40||690.27||31914.43|
|||||||扣除生态基流|338.81||200.49||479.47||236.23||1273.24||2601.88||7750.66||5369.19||2960.08||466.33||447.58||379.73||22503.69||
|||||||及上游灌区用|||||||||||||||||||||||||||
|||||||水后的余水|||||||||||||||||||||||||||
|||||||沙湾县可分得|169.40||100.25||239.73||118.12||636.62||1300.94||3875.33||2684.59||1480.04||233.17||223.79||189.86||11251.85||
|||||||水量（分水比|||||||||||||||||||||||||||
|||||||例50%）|||||||||||||||||||||||||||
||||地下水|||供农业||||||||352.84||1351.60||2300.00||600.00||0.00||278.04||365.59||66.58||||5314.64|
|||||||供乡镇生活、|54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||659.52||
|||||||工业等|||||||||||||||||||||||||||
||||||小计||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2354.96||654.96||54.96||333.00||420.55||121.54||54.96||5974.16||
|||||||折至井口||48.36||48.36||48.36||332.61||1137.22||1901.27||531.73||48.36||272.36||342.88||102.00||48.36||4861.90|
|||||合计||||224.36||155.21||294.69||525.91||2043.18||3655.90||4530.29||2739.55||1813.04||653.71||345.33||244.82||17226.01|
|||需水量|乡镇|||生活||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||81.16|
|||||||工业||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||158.61|
|||||||建筑业和第三|8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||103.10||
|||||||产业|||||||||||||||||||||||||||
|||||||农业||0.00||0.00||0.00||352.84||1351.60||2418.35||2482.20||1465.02||278.04||365.59||66.58||0.00||8780.21|
|||||||牲畜||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||316.65|
||||合计||||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2473.31||2537.16||1519.98||333.00||420.55||121.54||54.96||9439.73||
|供需平衡||||余水||||169.40||100.25||239.73||118.12||636.62||1182.59||1993.13||1219.58||1480.04||233.17||223.79||189.86||7786.28|
|||||缺水||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||沙湾县城需水|||||||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||2997.56|
||沙湾县城引水|||||||169.40||100.25||239.73||118.12||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||233.17||223.79||189.86||2523.30|
||沙湾县城引水后的余水|||||||0.00||0.00||0.00||0.00||386.82||932.79||1743.33||969.78||1230.25||0.00||0.00||0.00||5262.98|

近期设计水平年2020年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=85%，水库未建成、独山子不调水）
表8.4-14 单位：万m3
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||||||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
|||可供水量|地表水||天然径流||638.82||476.65||775.17||664.64||2366.86||4296.09||8819.61||6176.49||3757.44||1208.84||1087.05||669.12||30936.82|
||||||扣除生态基流|318.62||185.43||454.97||215.23||1198.45||2466.12||7471.96||5174.01||2841.35||428.13||413.23||358.58||21526.08||
||||||及上游灌区用|||||||||||||||||||||||||||
||||||水后的余水|||||||||||||||||||||||||||
||||||沙湾县可分得|159.31||92.72||227.49||107.61||599.22||1233.06||3735.98||2587.00||1420.67||214.07||206.61||179.29||10763.04||
||||||水量（分水比例|||||||||||||||||||||||||||
||||||50%）|||||||||||||||||||||||||||
||||地下水||供农业||||||||352.84||1351.60||2300.00||600.00||0.00||278.04||365.59||66.58||||5314.64|
||||||供乡镇生活、工|54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||659.52||
||||||业等|||||||||||||||||||||||||||
||||||小计||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2354.96||654.96||54.96||333.00||420.55||121.54||54.96||5974.16|
||||||折至井口||48.36||48.36||48.36||332.61||1137.22||1901.27||531.73||48.36||272.36||342.88||102.00||48.36||4861.90|
|||||合计|||214.27||147.68||282.45||515.41||2005.78||3588.02||4390.94||2641.96||1753.67||634.61||328.16||234.25||16737.20|
|||需水量|乡镇||生活||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||81.16|
||||||工业||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||158.61|
||||||建筑业和第三|8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||103.10||
||||||产业|||||||||||||||||||||||||||
||||||农业||0.00||0.00||0.00||352.84||1351.60||2418.35||2482.20||1465.02||278.04||365.59||66.58||0.00||8780.21|
||||||牲畜||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||316.65|
||||合计|||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2473.31||2537.16||1519.98||333.00||420.55||121.54||54.96||9439.73||
|供需平衡||||余水|||159.31||||227.49||107.61||599.22||1114.71||1853.78||1121.99||1420.67||214.07||206.61||179.29||7204.76|
|||||缺水|||||||||||||||||||||||||||0.00|
||沙湾县城需水||||||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||2997.56|
||沙湾县城引水||||||159.31||0.00||227.49||107.61||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||214.07||206.61||179.29||2343.37|
||沙湾县城引水后的余水||||||0.00||0.00||0.00||0.00||349.43||864.91||1603.98||872.19||1170.88||0.00||0.00||0.00||4861.39|

注明：余水中均包括柳树沟水库2000万m3。
近期设计水平年2020年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=95%，水库未建成、独山子不调水）
表8.4-15 单位：万m3
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||||||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
|||可供水量|地表水||天然径流||628.20||543.16||684.58||766.41||2344.67||4583.27||8700.63||6424.67||2280.29||1051.70||1077.83||684.58||29769.98|
||||||扣除生态基流|308.00||251.94||364.38||317.00||1176.26||2753.29||7352.98||5422.18||1364.19||270.99||404.01||374.04||20359.25||
||||||及上游灌区用|||||||||||||||||||||||||||
||||||水后的余水|||||||||||||||||||||||||||
||||||沙湾县可分得|154.00||125.97||182.19||158.50||588.13||1376.65||3676.49||2711.09||682.09||135.49||202.00||187.02||10179.62||
||||||水量（分水比例|||||||||||||||||||||||||||
||||||50%）|||||||||||||||||||||||||||
||||地下水||供农业||||||||352.84||1351.60||2300.00||600.00||0.00||278.04||365.59||66.58||||5314.64|
||||||供乡镇生活、工|54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||659.52||
||||||业等|||||||||||||||||||||||||||
||||||小计||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2354.96||654.96||54.96||333.00||420.55||121.54||54.96||5974.16|
||||||折至井口||48.36||48.36||48.36||332.61||1137.22||1901.27||531.73||48.36||272.36||342.88||102.00||48.36||4861.90|
|||||合计|||208.96||180.93||237.15||566.30||1994.68||3731.61||4331.45||2766.05||1015.09||556.04||323.55||241.98||16153.78|
|||需水量|乡镇||生活||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||81.16|
||||||工业||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||158.61|
||||||建筑业和第三|8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||103.10||
||||||产业|||||||||||||||||||||||||||
||||||农业||0.00||0.00||0.00||352.84||1351.60||2418.35||2482.20||1465.02||278.04||365.59||66.58||0.00||8780.21|
||||||牲畜||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||316.65|
||||合计|||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2473.31||2537.16||1519.98||333.00||420.55||121.54||54.96||9439.73||
|供需平衡||||余水|||154.00||125.97||182.19||158.50||588.13||1258.29||1794.29||1246.08||682.09||135.49||202.00||187.02||6714.06|
|||||缺水|||||||||||||||||||||||||||0.00|
||沙湾县城需水||||||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||2997.56|
||沙湾县城引水||||||154.00||125.97||182.19||158.50||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||135.49||202.00||187.02||2394.15|
||沙湾县城引水后的余水||||||0.00||0.00||0.00||0.00||338.33||1008.50||1544.49||996.28||432.30||0.00||0.00||0.00||4319.90|

注明：余水中均包括柳树沟水库2000万m3。
沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
近期设计水平年2020年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=50%，水库未建成、独山子调水）
表8.4-16 单位：万m3
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||||||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
|||可供水量|地表水||天然径流||737.32||623.56||762.17||617.33||2372.40||4286.92||10739.97||7257.59||3387.82||1498.80||1186.19||872.63||34342.70|
||||||扣除生态基流及上游|417.12||332.34||441.97||167.91||1203.98||2456.95||9392.32||6255.10||2471.73||718.09||512.37||562.09||24931.97||
||||||灌区用水后的余水|||||||||||||||||||||||||||
||||||沙湾县可分得水量（分|208.56||166.17||220.99||83.96||601.99||1228.47||4696.16||3127.55||1235.86||359.04||256.18||281.04||12465.98||
||||||水比例50%）|||||||||||||||||||||||||||
||||地下水||供农业||||||||352.84||1351.60||2300.00||600.00||0.00||278.04||365.59||66.58||||5314.64|
||||||供乡镇生活、工业等||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||659.52|
||||||小计||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2354.96||654.96||54.96||333.00||420.55||121.54||54.96||5974.16|
||||||折至井口||48.36||48.36||48.36||332.61||1137.22||1901.27||531.73||48.36||272.36||342.88||102.00||48.36||4861.90|
|||||合计|||263.52||221.13||275.95||491.75||2008.55||3583.43||5351.12||3182.51||1568.86||779.59||377.73||336.00||18440.14|
|||需水量|乡镇||生活||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||81.16|
||||||工业||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||158.61|
||||||建筑业和第三产业||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||103.10|
||||||农业||0.00||0.00||0.00||352.84||1351.60||2418.35||2482.20||1465.02||278.04||365.59||66.58||0.00||8780.21|
||||||牲畜||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||316.65|
||||||小计||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2473.31||2537.16||1519.98||333.00||420.55||121.54||54.96||9439.73|
|||||独山子石化调出水量|||150.00||100.00||25.00||100.00||100.00||160.00||250.00||250.00||250.00||15.00||0.00||100.00||1500.00|
||||合计|||204.96||154.96||79.96||507.80||1506.56||2633.31||2787.16||1769.98||583.00||435.55||121.54||154.96||10939.73||
|供需平衡||||余水|||58.56||66.17||195.99||||501.99||950.12||2563.96||1412.54||985.86||344.04||256.18||181.04||7516.46|
|||||缺水|||||||||||||||||||||||||||0.00|
||沙湾县城需水||||||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||2997.56|
||沙湾县城引水||||||58.56||66.17||195.99||0.00||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||181.04||2250.34|
||沙湾县城引水后的余水||||||0.00||0.00||0.00||0.00||252.19||700.33||2314.16||1162.74||736.07||94.25||6.39||0.00||5266.12|

沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
近期设计水平年2020年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=75%，水库未建成、独山子调水）
表8.4-17 单位：万m3
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|||||||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
|||可供水量|地表水|||天然径流||659.01||491.72||799.67||685.65||2441.66||4431.85||9098.31||6371.67||3876.18||1247.04||1121.40||690.27||31914.43|
|||||||扣除生态基流及上游|338.81||200.49||479.47||236.23||1273.24||2601.88||7750.66||5369.19||2960.08||466.33||447.58||379.73||22503.69||
|||||||灌区用水后的余水|||||||||||||||||||||||||||
|||||||沙湾县可分得水量|169.40||100.25||239.73||118.12||636.62||1300.94||3875.33||2684.59||1480.04||233.17||223.79||189.86||11251.85||
|||||||（分水比例50%）|||||||||||||||||||||||||||
||||地下水|||供农业||||||||352.84||1351.60||2300.00||600.00||0.00||278.04||365.59||66.58||||5314.64|
||||||供乡镇生活、工业等||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||659.52||
|||||||小计||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2354.96||654.96||54.96||333.00||420.55||121.54||54.96||5974.16|
|||||||折至井口||47.82||47.82||47.82||332.06||1136.67||1900.72||531.18||47.82||271.81||342.33||101.45||47.82||4855.31|
|||||合计||||224.36||155.21||294.69||525.91||2043.18||3655.90||4530.29||2739.55||1813.04||653.71||345.33||244.82||17226.01|
|||需水量|乡镇|||生活||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||81.16|
|||||||工业||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||158.61|
|||||||建筑业和第三产业||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||103.10|
|||||||农业||0.00||0.00||0.00||352.84||1351.60||2418.35||2482.20||1465.02||278.04||365.59||66.58||0.00||8780.21|
|||||||牲畜||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||316.65|
|||||||小计||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2473.31||2537.16||1519.98||333.00||420.55||121.54||54.96||9439.73|
||||独山子石化调出水量||||150.00||100.00||25.00||100.00||100.00||160.00||250.00||250.00||250.00||15.00||0.00||100.00||1500.00||
||||合计||||204.96||154.96||79.96||507.80||1506.56||2633.31||2787.16||1769.98||583.00||435.55||121.54||154.96||10939.73||
|供需平衡||||余水||||19.40||0.25||214.73||18.12||536.62||1022.59||1743.13||969.58||1230.04||218.17||223.79||89.86||6286.28|
|||||缺水||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||沙湾县城需水|||||||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||2997.56|
||沙湾县城引水|||||||19.40||0.25||214.73||18.12||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||218.17||223.79||89.86||2033.30|
||沙湾县城引水后的余水|||||||0.00||0.00||0.00||0.00||286.82||772.79||1493.33||719.78||980.25||0.00||0.00||0.00||4252.98|

沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
近期设计水平年2020年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=85%，水库未建成、独山子调水）
表8.4-18 单位：万m3
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|||||||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
|||可供水量|地表水|||天然径流||638.82||476.65||775.17||664.64||2366.86||4296.09||8819.61||6176.49||3757.44||1208.84||1087.05||669.12||30936.82|
|||||||扣除生态基流及上游灌|318.62||185.43||454.97||215.23||1198.45||2466.12||7471.96||5174.01||2841.35||428.13||413.23||358.58||21526.08||
|||||||区用水后的余水|||||||||||||||||||||||||||
||||||沙湾县可分得水量（分水比例50%）|沙湾县可分得水量（分|159.31||92.72||227.49||107.61||599.22||1233.06||3735.98||2587.00||1420.67||214.07||206.61||179.29||10763.04||
||||地下水|||供农业||||||||352.84||1351.60||2300.00||600.00||0.00||278.04||365.59||66.58||||5314.64|
|||||||供乡镇生活、工业等||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||659.52|
|||||||小计||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2354.96||654.96||54.96||333.00||420.55||121.54||54.96||5974.16|
|||||||折至井口||47.82||47.82||47.82||332.06||1136.67||1900.72||531.18||47.82||271.81||342.33||101.45||47.82||4855.31|
|||||合计||||214.27||147.68||282.45||515.41||2005.78||3588.02||4390.94||2641.96||1753.67||634.61||328.16||234.25||16737.20|
|||需水量|乡镇|||生活||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||81.16|
|||||||工业||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||158.61|
|||||||建筑业和第三产业||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||103.10|
|||||||农业||0.00||0.00||0.00||352.84||1351.60||2418.35||2482.20||1465.02||278.04||365.59||66.58||0.00||8780.21|
|||||||牲畜||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||316.65|
|||||||小计||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2473.31||2537.16||1519.98||333.00||420.55||121.54||54.96||9439.73|
||||独山子石化调出水量||||150.00||100.00||25.00||100.00||100.00||160.00||250.00||250.00||250.00||15.00||0.00||100.00||1500.00||
||||合计||||204.96||154.96||79.96||507.80||1506.56||2633.31||2787.16||1769.98||583.00||435.55||121.54||154.96||10939.73||
|供需平衡||||余水||||9.31||||202.49||7.61||499.22||954.71||1603.78||871.99||1170.67||199.07||206.61||79.29||5804.76|
|||||缺水||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||沙湾县城需水|||||||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||2997.56|
||沙湾县城引水|||||||9.31||0.00||202.49||7.61||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||199.07||206.61||79.29||1953.37|
||沙湾县城引水后的余水|||||||0.00||0.00||0.00||0.00||249.43||704.91||1353.98||622.19||920.88||0.00||0.00||0.00||3851.39|

沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
近期设计水平年2020年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=95%，水库未建成、独山子调水）
表8.4-19 单位：万m3
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|||||||1月||2月||3月||4月||5月||6月||7月||8月||9月||10月||11月||12月||合计|
|||可供水量|地表水|||天然径流||628.20||543.16||684.58||766.41||2344.67||4583.27||8700.63||6424.67||2280.29||1051.70||1077.83||684.58||29769.98|
|||||||扣除生态基流及上游|308.00||251.94||364.38||317.00||1176.26||2753.29||7352.98||5422.18||1364.19||270.99||404.01||374.04||20359.25||
|||||||灌区用水后的余水|||||||||||||||||||||||||||
|||||||沙湾县可分得水量|154.00||125.97||182.19||158.50||588.13||1376.65||3676.49||2711.09||682.09||135.49||202.00||187.02||10179.62||
|||||||（分水比例50%）|||||||||||||||||||||||||||
||||地下水|||供农业||||||||352.84||1351.60||2300.00||600.00||0.00||278.04||365.59||66.58||||5314.64|
||||||供乡镇生活、工业等||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||54.96||659.52||
|||||||小计||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2354.96||654.96||54.96||333.00||420.55||121.54||54.96||5974.16|
|||||||折至井口||47.82||47.82||47.82||332.06||1136.67||1900.72||531.18||47.82||271.81||342.33||101.45||47.82||4855.31|
|||||合计||||208.96||180.93||237.15||566.30||1994.68||3731.61||4331.45||2766.05||1015.09||556.04||323.55||241.98||16153.78|
|||需水量|乡镇|||生活||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||6.76||81.16|
|||||||工业||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||13.22||158.61|
|||||||建筑业和第三产业||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||8.59||103.10|
|||||||农业||0.00||0.00||0.00||352.84||1351.60||2418.35||2482.20||1465.02||278.04||365.59||66.58||0.00||8780.21|
|||||||牲畜||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||26.39||316.65|
|||||||小计||54.96||54.96||54.96||407.80||1406.56||2473.31||2537.16||1519.98||333.00||420.55||121.54||54.96||9439.73|
|||||独山子石化调出水量||||150.00||100.00||25.00||100.00||100.00||160.00||250.00||250.00||250.00||15.00||0.00||100.00||1500.00|
||||合计||||204.96||154.96||79.96||507.80||1506.56||2633.31||2787.16||1769.98||583.00||435.55||121.54||154.96||10939.73||
|供需平衡||||余水||||4.00||25.97||157.19||58.50||488.13||1098.29||1544.29||996.08||432.09||120.49||202.00||87.02||5214.06|
|||||缺水||||||||||||||||||||||||||||0.00|
||沙湾县城需水|||||||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||2997.56|
||沙湾县城引水|||||||4.00||25.97||157.19||58.50||249.80||249.80||249.80||249.80||249.80||120.49||202.00||87.02||1904.15|
||沙湾县城引水后的余水|||||||0.00||0.00||0.00||0.00||238.33||848.50||1294.49||746.28||182.30||0.00||0.00||0.00||3309.90|

远期规划水平年2025年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=50%，水库建成、独山子不调水）
表8.4-20 单位：万m3
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|合计|
|可供水量|地表水|天然径流|737.32|623.56|762.17|617.33|2372.40|4286.92|10739.97|7257.59|3387.82|1498.80|1186.19|872.63|34342.70|
|||扣除生态基流及上游灌区用水后的余水|416.27|331.50|441.13|186.11|1214.65|2503.09|9394.14|6247.69|2497.66|704.65|539.91|561.25|25038.04|
|||沙湾县可利用水量（分水比例50%）|208.14|165.75|220.56|93.06|607.32|1251.54|4697.07|3123.85|1248.83|352.33|269.96|280.62|12519.02|
||地下水|供农业||||407.77|900.00|2100.00|0.00|1395.14|212.46|228.76|0.00||5244.13|
|||供乡镇生活、工业等|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|677.55|
|||小计|56.46|56.46|56.46|464.24|956.46|2156.46|56.46|1451.61|268.92|285.22|56.46|56.46|5921.69|
|||折至井口|50.25|50.25|50.25|378.76|775.30|1742.03|50.25|1174.19|221.41|234.54|50.25|50.25|4827.75|
||合计||264.60|222.21|277.03|557.29|1563.79|3408.01|4753.53|4575.45|1517.75|637.55|326.42|337.09|18440.71|
|需水量|乡镇|生活|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|93.55|
|||工业|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|167.89|
|||建筑业和第三产业|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|87.05|
|||农业|0.00|0.00|0.00|407.77|1258.02|2375.28|2318.29|1395.14|212.46|228.76|0.00|0.00|8195.71|
|||牲畜|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|329.06|
||合计||56.46|56.46|56.46|464.24|1314.48|2431.74|2374.75|1451.61|268.92|285.22|56.46|56.46|8873.27|
|供需平衡|余水||208.14|165.75|220.56|93.06|249.30|976.27|2378.78|3123.85|1248.83|352.33|269.96|280.62|9567.44|
||缺水||||||||||||||0.00|
|沙湾县城引水|||334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|4012.35|
|水库调蓄|蓄水|||||||||2736.94|458.06||||3195.00|
||水库损失||59.24|55.23|52.26|47.09|44.77|3.26|3.26|52.54|67.80|66.94|64.63|62.56|579.58|
||放水||126.23|168.61|113.80|241.31|85.06||1762.27||||64.41|53.74|2615.42|
||调节后余水||0|0.00|0.00|0|0|641.91|3806.69|52.54|456.41|17.96|0.00|0.00|4975.51|
||调节后缺水||0.00|0|0|0.00|0.00|0|0|0|0|0|0|0|0.00|

注明：余水中均包括柳树沟水库2000万m3。
远期规划水平年2025年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=75%，水库建成、独山子不调水）
表8.4-21 单位：万m3
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|合计|
|可供水量|地表水|天然径流|659.01|491.72|799.67|685.65|2441.66|4431.85|9098.31|6371.67|3876.18|1247.04|1121.40|690.27|31914.43|
|||扣除生态基流及上游灌区用水后的余水|337.97|199.65|478.63|254.43|1283.91|2648.02|7752.48|5361.78|2986.02|452.90|475.12|378.88|22609.77|
|||沙湾县可利用水量（分水比例50%）|168.98|99.83|239.31|127.22|641.95|1324.01|3876.24|2680.89|1493.01|226.45|237.56|189.44|11304.89|
||地下水|供农业||||407.77|900.00|2100.00|0.00|1395.14|212.46|228.76|0.00||5244.13|
|||供乡镇生活、工业等|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|677.55|
|||小计|56.46|56.46|56.46|464.24|956.46|2156.46|56.46|1451.61|268.92|285.22|56.46|56.46|5921.69|
|||折至井口|50.25|50.25|50.25|378.76|775.30|1742.03|50.25|1174.19|221.41|234.54|50.25|50.25|4827.75|
||合计||225.45|156.29|295.78|591.45|1598.42|3480.47|3932.70|4132.50|1761.93|511.67|294.02|245.90|17226.57|
|需水量|乡镇|生活|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|93.55|
|||工业|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|167.89|
|||建筑业和第三产业|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|87.05|
|||农业|0.00|0.00|0.00|407.77|1258.02|2375.28|2318.29|1395.14|212.46|228.76|0.00|0.00|8195.71|
|||牲畜|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|329.06|
||合计||56.46|56.46|56.46|464.24|1314.48|2431.74|2374.75|1451.61|268.92|285.22|56.46|56.46|8873.27|
|供需平衡|余水||168.98|99.83|239.31|127.22|283.93|1048.73|1557.95|2680.89|1493.01|226.45|237.56|189.44|8353.30|
||缺水||||||||||||||0.00|
|沙湾县城引水|||334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|4012.35|
|水库调蓄|蓄水|||||||||2301.82|893.18||||3195.00|
||水库损失||49.36|44.36|41.91|37.52|35.99|3.26|3.26|44.71|62.49|59.50|56.75|53.20|492.30|
||放水||165.38|234.54|95.05|207.15|50.43||1600.52|||107.91|96.80|144.92|2702.70|
||调节后余水||0|0|0.00|0.00|0.00|714.37|2824.11|44.71|265.46|0|0.00|0.00|3848.65|
||调节后缺水||0.00|0.00|0|0|0|0|0|0|0|0.00|0|0|0.00|

注明：余水中均包括柳树沟水库2000万m3。
远期规划水平年2025年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=85%，水库建成、独山子不调水）
表8.4-22 单位：万m3
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|合计|
|可供水量|地表水|天然径流|638.82|476.65|775.17|664.64|2366.86|4296.09|8819.61|6176.49|3757.44|1208.84|1087.05|669.12|30936.82|
|||扣除生态基流及上游灌区用水后的余水|317.78|184.59|454.13|233.43|1209.11|2512.26|7473.77|5166.60|2867.28|414.70|440.77|357.74|21632.16|
|||沙湾县可利用水量（分水比例50%）|158.89|92.29|227.06|116.71|604.56|1256.13|3736.89|2583.30|1433.64|207.35|220.38|178.87|10816.08|
||地下水|供农业||||407.77|900.00|2100.00|0.00|1395.14|212.46|228.76|0.00||5244.13|
|||供乡镇生活、工业等|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|677.55|
|||小计|56.46|56.46|56.46|464.24|956.46|2156.46|56.46|1451.61|268.92|285.22|56.46|56.46|5921.69|
|||折至井口|50.25|50.25|50.25|378.76|775.30|1742.03|50.25|1174.19|221.41|234.54|50.25|50.25|4827.75|
||合计||215.35|148.76|283.53|580.95|1561.02|3412.59|3793.35|4034.91|1702.56|492.57|276.85|235.33|16737.76|
|需水量|乡镇|生活|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|93.55|
|||工业|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|167.89|
|||建筑业和第三产业|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|87.05|
|||农业|0.00|0.00|0.00|407.77|1258.02|2375.28|2318.29|1395.14|212.46|228.76|0.00|0.00|8195.71|
|||牲畜|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|329.06|
||合计||56.46|56.46|56.46|464.24|1314.48|2431.74|2374.75|1451.61|268.92|285.22|56.46|56.46|8873.27|
|供需平衡|余水||158.89|92.29|227.06|116.71|246.54|980.86|1418.60|2583.30|1433.64|207.35|220.38|178.87|7864.50|
||缺水||||||||||||||0.00|
|沙湾县城引水|||334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|4012.35|
|水库调蓄|蓄水|||||||||2205.95|989.05||||3195.00|
||水库损失||47.62|42.52|39.89|35.35|33.19|3.26|3.26|42.98|61.68|58.36|55.33|51.62|475.07|
||放水||175.47|242.07|107.30|217.65|87.83||1493.13|||127.01|113.98|155.49|2719.93|
||调节后余水||0.00|0.00|0|0|0.00|646.49|2577.37|42.98|110.23|0|0.00|0|3377.08|
||调节后缺水||0|0|0.00|0.00|0|0|0|0|0|0.00|0|0.00|0.00|

注明：余水中均包括柳树沟水库2000万m3。
远期规划水平年2025年金沟河沙湾下游灌区供需平衡表（P=95%，水库建成、独山子不调水）
表8.4-23 单位：万m3
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|合计|
|可供水量|地表水|天然径流|628.20|543.16|684.58|766.41|2344.67|4583.27|8700.63|6424.67|2280.29|1051.70|1077.83|684.58|29769.98|
|||扣除生态基流及上游灌区用水后的余水|307.16|251.09|363.53|335.20|1186.92|2799.43|7354.80|5414.77|1390.12|257.55|431.55|373.19|20465.32|
|||沙湾县可利用水量（分水比例50%）|153.58|125.55|181.77|167.60|593.46|1399.72|3677.40|2707.39|695.06|128.78|215.77|186.60|10232.66|
||地下水|供农业||||407.77|900.00|2100.00|0.00|1395.14|212.46|228.76|0.00||5244.13|
|||供乡镇生活、工业等|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|56.46|677.55|
|||小计|56.46|56.46|56.46|464.24|956.46|2156.46|56.46|1451.61|268.92|285.22|56.46|56.46|5921.69|
|||折至井口|50.25|50.25|50.25|378.76|775.30|1742.03|50.25|1174.19|221.41|234.54|50.25|50.25|4827.75|
||合计||210.04|182.01|238.23|631.84|1549.92|3556.18|3733.86|4158.99|963.98|414.00|272.24|243.06|16154.35|
|需水量|乡镇|生活|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|7.80|93.55|
|||工业|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|167.89|
|||建筑业和第三产业|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|7.25|87.05|
|||农业|0.00|0.00|0.00|407.77|1258.02|2375.28|2318.29|1395.14|212.46|228.76|0.00|0.00|8195.71|
|||牲畜|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|27.42|329.06|
||合计||56.46|56.46|56.46|464.24|1314.48|2431.74|2374.75|1451.61|268.92|285.22|56.46|56.46|8873.27|
|供需平衡|余水||153.58|125.55|181.77|167.60|235.44|1124.44|1359.11|2707.39|695.06|128.78|215.77|186.60|7281.08|
||缺水||||||||||||||0.00|
|沙湾县城引水|||334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|334.36|4012.35|
|水库调蓄|蓄水|||||||||2327.85|309.92||||2637.77|
||水库损失||36.11|31.80|28.56|25.12|22.95|3.26|3.26|45.18|50.77|46.26|43.36|40.00|376.63|
||放水||180.78|208.82|152.60|166.76|98.92||981.31|||205.59|118.59|147.77|2261.14|
||调节后余水||0|0|0|0.00|0|790.08|2006.06|45.18|50.77|0.00|0.00|0|2892.09|
||调节后缺水||0.00|0.00|0.00|0|0.00|0|0|0|0|0|0|0.00|0.00|

注明：余水中均包括柳树沟水库2000万m3
9 工程方案论证
批准：周吉军
审定：高宗昌 张美君
审核：李学红 张美君
校核：张 良 陈焰炯
张小湘
编写：李云霞 陈海涛
鲁 远
9.1供水系统方案
本供水系统采用单一水源供水，即近期从金沟河年引水约2000万m3，通过输水管道将原水输送至第三水厂，经水厂“混凝加药+二氧化氯预氧化除铁+机械混合池+栅条絮凝反应池+斜管沉淀池+D型滤池+二氧化氯消毒”工艺处理后将清水通过配水干管输送至配水管网，最终送至终端用水户。
9.2第三水厂厂址选择
根据《新疆沙湾县城市总体规划》（2010-2030年），公用设施用地主要包括供应设施用地（供水、供电、供燃气、邮政设施、广播电视与通信设施用地）、环境设施用地（排水设施、环卫设施、环保设施用地）、安全设施用地以及其他公用设施用地。规划公用设施用地 48.91hm2，占城市建设用地的1.22%，其中供水用地12.88hm2。通过现场踏勘，受城市规划用地的限制，综合考虑取水点位置及取水点与受水点高程关系，水厂厂址无合适比选方案，经与业主商定，最终确定第三水厂位于南五宫水库东北角，即规划区南部紧邻纬三路。
9.3取水工程
9.3.1取水工程位置的选择
取水工程位置选择在符合总体规划，保证安全供水，尽可能节省投资和运行管理费用的前提下，还需考虑以下原则：①水质较好、补给充沛和便于保护和管理的地段；②应选择在居民区的上游，避开污水排放口、污灌区和其他污染区域；
③应避开易发生地质灾害区、洪水淹没区和建筑物密集区；④选择地形平坦、工程地质条件较好和施工、维护方便的地区。
根据金沟河河流特点，将金沟河划分为上、中、下游三个河段。上游河段自河源至霍尔果斯与阿尔恰特汇河口，全长37.6km，气候寒冷，交通困难，径流量较小，河床狭窄、覆盖层较浅，且岩石出露，不适宜布置取水工程；中游河段自霍尔果斯与阿尔恰特汇河口至金沟河渠首出山口，全长56.1km，径流量较大，有多条支流汇入，河床宽阔、覆盖层较厚，具备建设水源地的条件；下游河段自出山口以下河段，全长42km，下游进入灌区，水量大部分被引用，是径流散失区，河道宽阔，有人类生活污染，不宜建设水源地。
综上所述，本次取水工程位置选择在径流量较大的中游河段。在此河段上，为避免影响已建梯级电站的发电效益，水源地应布置在六级电站尾水末端至金沟河渠首之间河道内。
根据《新疆金沟河流域规划报告》（2011年），该段河道内规划布置有七级电站及红山水库等工程。为减少输水管道工程投资，并充分考虑红山水库建成后的调蓄能力，初步拟定取水工程布置于拟建红山水库至下游金沟河渠首之间
1.5km河道内。
该段河道高程为817m，河道呈“U”型，宽70～180m。覆盖层相对较厚，便于布置取水建筑物，能满足取水工程建设要求。因此确定取水工程布置于拟建红山水库坝后至下游金沟河渠首之间 1.5km河道内。
9.3.2取水方式的选择
金沟河泥沙含量较大，河道泥沙主要集中在洪水期6～8月，若采用地表水作为供水水源，末端水厂泥沙处理费用较高。因此本取水工程初步考虑采用截潜流方式取水。
地下取水构筑物一般有管井、大口井、渗管等。管井适用于潜水、承压水、裂隙水等，地下水埋深在 200m以内；大口井适用于潜水、承压水，地下水埋深在10m以内；渗管适用于潜水，埋深在2～8m范围内。根据地质情况，取水河段含水层埋深7～9m；河道砂泥岩层不含水，顶板埋深6.5～10m。因此本工程适宜布置大口井、渗管。由于大口井的运行需要配套设备及人员，且在河床内布设影响河道过流；根据沙湾已建截潜流渗管工程，运行情况良好，供水保证率高；
因此本工程取水方式采用渗管取水。
9.3.3取水管材的选择
渗管常用的管材主要有预制钢筋混凝土管和钢管两种。预制钢筋混凝土管优点是使用年限长，安全可靠。自身结构更适应环境，不需要采取防腐措施。缺点是管道开孔率较小，结构较重，运输、安装不易。
钢管优点是具有较好的柔韧性和弯曲能力，耐内压力强，抗外压能力相对较差，开孔率高，运输安装方便。作为钢构件防腐要求高。
取水管材管径采用DN1200，管材比选见下表9.3-1：
管材方案比选表
表9.3-1
||||
|-|-|-|
|项目 管材|预制钢筋混凝土管|钢管|
|开孔率|8%|15%|
|使用年限|30年|50年|
|优点|自身结构更适应环境，无需做防腐处理，单节长度2m|耐压能力强，开孔率高，运输方便|
|缺点|开孔率小，运输、安装不易|防腐要求高，抗外压能力相对较差|
|综合管材价格（元/m）|3360|3750|

根据上表可以看出，预制钢筋混凝土管造价相对较低，但其抗外压能力强，自身结构更适应环境，无需做防腐处理。因此，本阶段推荐渗管管材为预制钢筋混凝土管。
9.3.4取水方案的选择
根据冬季与夏季河道来水量及含沙量不同，近期同远期供水规模不同，为保证工程取水量，近期采用了取水渗管、集水廊道、截渗墙及渗管末端集水井等建筑物的布置型式，在3月与11月采用集取地表水与渗管联合取水，其他时段采用渗管取地下水；远期各月均需要红山水库发电尾水与渗管联合取水，首部取水口设底拦栅将尾水直接引至首部取水口的集水井中，渗管汲取地下水，然后通过渗管送至渗管末端集水井，进入本工程输水系统。
9.4输水工程
9.4.1输水管线的确定
管线选择依据以下原则：
1、尽量少占居民区、耕地、林地、园地等，减少工程的永久占地。
2、应与障碍物穿跨越工程相结合，尽量减少与天然或人工障碍物交叉。当必须与河流、湖泊、公路等交叉时，应尽可能利用现有穿跨越设施。
3、管线布置与现有道路结合，便于施工和运行管理。
本工程取水点位于拟建红山水库坝后至金沟河渠首间1.5km河道范围内，水源地高程为817m；受水点为沙湾县城以南的本工程第三水厂，受水点高程为597m。根据以上原则，并结合水源地至受水点地形、地貌、耕地分布、居民点、已建工程及土地权属等综合因素，通过现场踏勘，管线的总体布置方案选择余地不大。根据河道走势，管线 7.75km之前按河道左右岸布置，形成金沟河东线、
西线两种方案，详见供水管线方案布置图9.4-1。
供水管线方案布置图
图9.4-1
方案二
（西线方案）
方案一
（东线方案）
方案一（东线方案）：输水管线由取水工程起始，沿金沟河东岸防洪堤由南向北布置，在防洪堤右侧并行约5.3km后，管线沿采砂厂东侧的143团引洪渠由南向北敷设，直至桩号6+062.407处，管线穿越至引洪渠左侧，并与该渠并行至金沟河总干渠3号闸处，在此管线继续向北而行，依次穿越丰产渠、金沟河新干渠及金沟河老干渠，管线在穿越金沟河老干渠后转为西南至东北向，与老干渠并行至新老干渠汇合处，并穿越至干渠右侧，最终沿南五宫水库南侧绕行至第三水厂，管线总长18.68km。
方案二（西线方案）：输水管线由取水工程起始，沿金沟河河道左侧由南向北敷设至金沟河渠首处，在此管线穿越金沟河渠首后与金沟河总干渠由南向北并行布置，直至金沟河总干渠1#大渡槽处，管线继而转为西南至东北向穿越金沟河；管线在穿越金沟河后，沿东岸渠首道路由南向北布置，直至金沟河总干渠 3号闸处，管线再次穿越至泄洪渠左侧，沿金沟河老干渠由西向东并行布置，该段管线长7.75km。该方案后段管线布置与方案一相同。该方案管线总长19km。
本次主要从保证率、工程投资、施工导流、防洪压力、管线穿越河流等方面对方案一和方案二进行综合分析比较，确定最优输水线路。详见供水管线方案比选表9.4-1。
供水管线方案比选表
表9.4-1
||||
|-|-|-|
|比选内容|方案一（东线方案）|方案二（西线方案）|
|工程内容|输水管线|输水管线|
|优点|沿防洪堤布设，防洪压力小，施工、管理方便；线路顺直，弯道较少；运行风险较低，供水保证率高。管线较短，投资较小。|①沿金沟河干渠布设，管理方便。②线路顺直，弯道较少；|
|缺点|线路穿越兵团地界，征地协调难度较大。|管线需穿越金沟河渠首，增大施工导流难度；管线需穿越金沟河，管线挖填方量较大，增大防洪投资；管线较长，投资较大。|
|投资（包括土建、设备及安装费用）|1393.93万元|1605.53万元|

根据方案一、二的优缺点比较，以及工程投资的比较，方案二投资较大，且方案二需穿越金沟河渠首及金沟河，管线施工较为复杂，防洪压力较大，挖填方量较大，鉴于此，本次推荐方案一（东线方案）。
9.4.2单双管供水方案的确定
根据第8.4节供需平衡分析，近期本工程供水任务是从金沟河流域年引水约2000万m3至沙湾县城，远期供水任务是从金沟河流域年引水约4000万m3至沙湾县城。本次输水工程的任务是从金沟河年引水约2000万m3至沙湾县城，以缓解沙湾县城近期人饮和工业用水紧张的情况。根据《室外给水设计规范（GB50013-2006）》，第 7.1.3条的规定，“输水干管不宜少于两条，当有安全蓄水池或其他安全供水措施时，也可修建一条”。考虑远期还需布设一条供水管，本次设计输水管线推荐采用单管+蓄水池供水方案。蓄水池与第三水厂清水池统一考虑，按最高日供水量的30%考虑，容积为3万m3。
9.4.3输水方式的选择
根据地形情况，输水管线选择两种输水方式进行比选：全段有压重力输水方式和无压重力输水+部分有压重力输水方式。
（1）方案一（全段有压重力输水方式）
该方案为有压重力输水，管线首部集水井至第三水厂沿线地形起伏，管线顺地形布置，考虑满足起伏处正常运行水头，并考虑方便施工及运行期的管理，经水力计算及尽量采用标准化管材与管件的原则，初拟管径采用 DN800的玻璃钢管。本工程线路总长18.68km，地形落差约220m，为保证管道安全运行，必须结合地形及水头损失进行逐级减压。
减压采用减压阀+消能井的方式解决，根据现有管材耐内压能力及减压阀目前所能达到的减压比，全线共设4级减压，平均每级控制高差为50m。
（2）方案二（无压重力输水+部分有压重力输水方式）
由于本工程引水口与受水区地形落差较大，可以有效利用该落差采用无压重力输水方式，为此，根据地形情况，管线总体采用无压重力输水方式，其中0-010.86～11+650段为无压重力输水，管线全长11.66km，拟采用管径为 DN1200和 DN1000的预应力钢筋混凝土管；11+650～18+670.4段地势较为平缓，为累积水头的需要，采用有压重力输水方式，总长7.02km，拟采用管径DN800，压力等级为0.6MPa和1.0MPa，刚度为 10000N/m2的玻璃钢管。
输水方式方案比选表
表9.4-2
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|全段有压重力输水方案|无压重力输水+部分有压重力输水方案|
|1|工程内容|输水管线|输水管线|
|2|直径（mm）|DN800|DN1200、DN1000+DN800|
|3|流速（m/s）|2.47|2.414 m/s～3.92m/s+2.47m/s|
|4|管材|玻璃钢管|钢筋混凝土管+玻璃钢管|
|5|压力等级|1.0MPa|0.6MPa、1.0MPa|
|6|管线长度|18.68km|11.66km+7.02km|
|7|建筑物|镇墩16座、进排气阀井22座、排水阀井1座、过路涵6座、消能井3座、减压阀井4座、流量计阀井2座|镇墩6座、进排气阀井9座、排水阀井1座、流量计阀井1座、分水井1座、阀井1座、减压阀井1座、过路涵6座、稳流井1座、检查井29座|
|8|优缺点|优点：管道为全封闭，水质不易受到污染；管线随地形起伏，受地形限制较小，土方量较少，施工速度较快。|优点：造价低；前段管道为无压流，后段管道总的水头压力小，管道运行安全可靠性高。|
|||缺点：造价较高；压差较大，供水安全性较低；维修成本大，维修相对困难；对工程实施过程中质量控制要求较高。|缺点：管道间隔400m左右要设一检查井，不完全封闭，对管理要求较高；对地形适应性差，设计要求较高；施工过程中对高程控制严格。|
|9|投资（包括土建、设备及安装费用）|7636.81万元|6644.44万元|

根据以上方案优缺点比较，无压重力输水+部分有压重力输水方式投资较低，管理技术成熟，并且管理较为方便，维修速度较快，供水安全性较高，而全段有压重力输水方案投资较高，管道压力大，通过减压阀降低压力，水锤问题突出，因而供水安全性较低，鉴于此，本次设计推荐无压重力输水+部分有压重力输水方式。
9.4.4输水管材的比选
9.4.4.1有压输水方式管材的选择
根据本次供水工程要求，结合现有管材、依据相关规范、规程以及已建管道工程经验，对有压输水管线所用管材进行了相关技术比选，本次管材比选选取了当前输水管线较为常用并经过工程实践的球墨铸铁管、钢管和玻璃钢管三种管材，进行综合比较，选取性价比较高的管材。
比选内容分别为力学特性、水力性能、耐腐蚀性、抗水锤能力、安装性能、使用寿命、基础处理、施工方式、工程投资等方面进行了综合比较。
（1）力学特性：管壁的不同材料决定了其力学特性，球墨铸铁管主要受力
部位为球墨铸铁管体，球墨铸铁材料本身即具备了铁的刚性和抗冲击性、承受外
压能力强，同时也部分具备了钢的可延展性和柔韧性。承受内压的能力强、为2.4～4.0Mpa。但重量较大，使其安装、运输费用较高。
钢管由 Q235钢材作为主要受力结构，管材具有较好的柔韧性和弯曲能力、适应变形能力较好，但作为柔性管材其刚度可通过增加壁厚或加肋增强、承受外压能力较好，耐内压能力强。重量轻，使其安装、运输费合理，施工方便。
玻璃钢管的玻璃纤维加砂层是其主要受力结构，管材具有较好的柔韧性和弯曲能力、适应变形能力较好，但作为柔性管材其刚度为2500～15000N/m2、承受外压能力一般，耐内压能力为0.25～2.5Mpa。
（2）水力性能：不同的管道内衬，其糙率值相差较大，在同等流量和水头的条件下，糙率越大所需管径越大。球墨铸铁管糙率n=0.012、钢管糙率n=0.012、玻璃钢管糙率n=0.009。
（3）耐腐蚀性：管道内外壁的不同材料决定其耐腐蚀能力，球墨铸铁管本身具有较强的耐腐蚀性能，同时在内表面衬水泥砂浆，外表面喷锌再涂沥青，耐腐蚀性强，卫生安全性能好；钢管内外防腐可根据外部水土腐蚀性及供水卫生安全要求进行不同的防腐处理；玻璃钢管内衬层由一层表面毡、若干层短切毡及内衬树脂构成，外保护层由防老化的专用树脂构成，其管材本身抗腐蚀性强，卫生安全性能较好。
（4）抗水锤能力：球墨铸铁管为刚性管材，其弹性模数较大，管壁较厚，抗水锤能力较强；钢管为弹性管材，抗水锤压力最强；玻璃钢管为柔性管材，抗水锤能力较弱。
（5）安装性能：球墨铸铁管材质较重，运输、安装费用较高，但对覆土要求较低；玻璃钢管重量轻，运输安装方便，其运输、安装费用较低，但对覆土要求高（帮助承受外荷载）；钢管安装性能介于球墨铸铁与玻璃钢管之间。
（6）使用寿命：球墨铸铁管因其自身特殊的生产工艺、材质、优越的力学特性及耐腐蚀、耐磨损性能，使用寿命可长达 50年～100年；玻璃钢管内外层均采用不饱和聚酯，长时间使用磨损较高，使用寿命为 50年，且使用过程中管道强度会随之降低；而钢管通常使用寿命为50年。
（7）基础处理：球墨铸铁管为刚性管材，对其基础及回填要求较低，但在湿陷性基础上对基础处理的要求较高，而玻璃钢管为柔性管材，管道本身承受外压能力较差，所以对基础处理和回填的施工、技术要求较高，需增设保护垫层，
但对湿陷性黄土基础适应性较好；钢管作为弹性管材对各种地形适应性都很好，基础处理简单。
（8）施工方式：根据管材安装、连接形式，玻璃钢管采用双胶圈密封，试压方式采用双胶圈打压；球墨铸铁管采用单胶圈密封，球墨铸铁管试压时需满管注水试压；钢管采用焊接形式，也需满管注水试压。
各种管材的每延米投资及性能详见表9.4-3～9.4-4。
管材性能比较表
表9.4-3
|||||
|-|-|-|-|
|比较内容|管材名称|||
||球墨铸铁管|钢管|玻璃钢管|
|管壁结构（由内到外）|内衬水泥砂浆+球墨铸铁管体+喷锌+喷涂沥青|Q235钢材|内衬树脂+玻璃纤维树脂加砂层+防老化树脂保护层|
|管径（mm）|DN80～2600|根据实际要求|DN200～4000|
|刚度|刚性管材|根据实际要求|2500～15000N/m2|
|偏转角|3°|根据实际要求|1.5°|
|水力特性|糙率n=0.012|糙率n=0.012|糙率n=0.009|
|耐腐蚀性|抗腐蚀性能较强|抗腐蚀性能较强|抗腐蚀性强|
|密封性能|采用单橡胶圈柔性接口，密封性能一般，但长期使用胶圈易老化变形|采用焊接方式，密封性能优，接口安全稳定性高，施工要求高|采用双橡胶圈柔性接口，密封性能一般，但长期使用胶圈易老化变形|
|安装性能|管长4～6m，材质较重，接口多，对覆土要求较低，运输、安装费用较高|材质轻，接口少，运输、安装费用较低，对覆土要求较低|管长6～12m，材质较轻，接口少，运输、安装费用较低，对覆土要求较高|
|基础处理|对基础要求较低|对基础要求较底，需增设保护垫层|对基础要求较高，需增设保护垫层|
|力学性能|强度、刚度、韧性、抗冲击、耐磨等力学性能优，对变形适应力差，可承内压2.4~4.0MPa|韧性、弯曲等力学性能良，对变形适应力较强，强度、刚度、抗冲击、耐磨性能强|韧性、弯曲等力学性能良，强度、刚度、抗冲击、耐磨性能一般，对变形适应力较强，可承内压0.25~2.5MPa|
|抗水锤能力|弹性系数较大，抗水锤能力较强|弹性系数较大，抗水锤能力强|弹性系数较小，抗水锤能力一般|
|管理维护|可有压维修，维护方便|维护管理较易|维护管理较易|
|使用寿命|50年|50年|设计50年|

供水管材经济比较表
表9.4-4
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|材料项目|球墨铸铁管|钢管|玻璃钢管|备注|
|1|设计流量（m3/s）|1.24||||
|2|直径（mm）|DN900|DN900|DN800||
|3|流速（m/s）|1.93|1.93|2.47||
|4|防腐类型|内衬水泥砂浆+外涂锌层+溶剂型沥青漆|浸塑|树脂||
|5|压力等级/壁厚（mm）|K9级|12|1.2MPa||
|6|接口形式|承插式，单橡胶圈|焊接|承插式，双橡胶圈||
|7|每延米管材单价（元）|1465.37|1409.01|1007.94|含防腐及安|
|8|每延米土建单价（元）|302.15|344.78|337.74|装含基础处理|
|9|每延米管道综合单价（元）|1767.50|1753.79|1345.68|7、8项合计|

从比较表9.4.3～9.4.4中可以看出，以上三种管材参数均能满足本工程的要
求，其中玻璃钢管综合单价较低，球墨铸铁管单价最高。因此，本次有压段管材推荐玻璃钢管。
9.4.4.2无压输水方式的选择
本工程0-010.86～11+650段采用无压输水方式，管线长11.66km，输水流量为1.24m3/s，平均纵坡为0.0148。由于该段水流为无压重力流，故本次考虑采用抗外压能力较强的预应力钢筋混凝土成品管和现浇暗渠进行方案比选，从而确定无压输水方式最优方案。
（1）方案一：暗渠
本方案无压段拟采用暗渠输水。渠道拟采用重力墙式矩形断面，渠道平均纵坡为0.0065～0.0217，渠底宽为1m，水深为0.61m，渠道超高取0.35m，渠深为1m，渠道流速为 2.01m/s～3.15m/s。渠道边墙采用25～43cm厚现浇混凝土，盖板采用 12cm厚预制混凝土板，底板采用 10cm厚现浇混凝土板。底板以下依次为一布一膜（150g/m²/0.3mm）—2cm厚细砂垫层。渠道对基础处理及回填要求较低，开挖后只需做简单平整即可，渠道回填土压实度不应小于95%，无需分层回填。输水暗渠横断面设计图详见图9.4-1。
输水暗渠横断面设计图
图9.4-1
（2）方案二：钢筋混凝土管
该方案无压段考虑采用抗外压能力较强的成品管材预应力钢筋混凝土管。经计算，确定管径为 DN1200和DN1000，流速为 2.414m/s～3.92m/s，水深为0.42m～0.66m，充满度为0.424～0.61。由于预应力钢筋混凝土管为刚性管材，根据地质资料，管基持力层为卵石混合土，基础无需增设垫层，只需在管基础包
角120°范围内开挖为弧面即可。管道在回填时需分两区回填，对管顶以下Ⅰ区部分的回填土进行人工分层夯实，每层厚度20cm，压实度不小于95%；管顶以上Ⅱ区部分的回填土进行人工分层压实，每层厚度20cm，压实度不小于85%。
回填土及夯填土要求土质均匀，靠近管壁 20cm内土层不允许含有直径大于 5cm的石块和膨胀土，也不得含树枝、草木等有机物。管道横断面设计图详见图9.2-2。
无压输水方式比选详见表9.4-5。
管道横断面设计图
图9.4-2
无压输水方式比选表
表9.4-5
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|方案一（暗渠）|方案二（预应力钢筋混凝土管）|
|1|尺寸（mm）|矩形，渠深1m，渠宽1m，底板厚0.1m，盖板厚0.12m|直径DN1200和DN1000|
|2|流速（m/s）|2.01 m/s～3.15m/s|2.414 m/s～3.92m/s|
|3|优点|基础处理及回填要求较低。|造价较低，施工较快，运行管理方便，管道渗漏损失较小。|
|4|缺点|造价较高，施工难度较大，管理较为困难，渗漏损失较大。|基础处理及回填要求较高。|
|5|每米投资（包括土建安装费用）|1485.86元|1151.69元|

从比选表9.4-5中可知，混凝土暗渠造价较高，施工周期长，管理较为困难，施工期较长，且暗渠渗漏损失较大，而预应力钢筋混凝土管为成品管材，施工较快，运行管理方便，管道渗漏损失较小，且造价较低。鉴于此，经综合比较，初
步确定本工程无压输水方式采用预应力钢筋混凝土管。
9.5第三水厂
9.5.1水厂基本参数
9.5.1.1设计水量
水处理构筑物的生产能力，应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计，并以水质最不利情况进行校核。有反冲洗设备的水厂，其水厂自用水量包括日常蓄水池冲洗水量、厂区绿化和管理人员生活用水量等，这部分水量按总水量的5%~10%计。本工程采用5%。则设计处理量为：
Q=（1+a）Q=（1+0.05）×100000=105000m3/d=4375m3/h
d
式中：Q——水厂日处理量；
a——水厂自用水量系数，一般采用供水量的5%—10%，本设计取5%；
Q——设计供水量（m3/d），为100000m3/d。
d
9.5.1.2原水水质
水质分析检验报告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|检测项目|||检测||国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）限值|||
|色（度）|||结果＜5||15|||
|||浑浊度||129.||1；水源与净水技术条件限制时为3||
|臭和味|||4无||无异臭、异味|||
||肉眼可见物|||有|||无|
|pH （pH单位）|||8.30||不小于6.5且不大于8.5|||
|总硬度(以CaCO3计，mg/L）|||135.||450|||
||铁（mg/L）||2|1.01|||0.3|
|挥发酚类（以苯酚计，mg/L）|||＜||0.002|||
|锰（mg/L）|||0.002＜||0.1|||
|硫酸盐（mg/L）|||0.0582.5||250|||
|氯化物（mg/L）|||18.0||250|||
|溶解性总固体（mg/L）|||234||1000|||
|氟化物（mg/L）|||0.6||1.0|||
|氰化物（mg/L）|||＜||0.05|||
|砷（mg/L）|||0.002＜||0.01|||
|铬（六价，mg/L）|||0.01＜||0.05|||
|铝（mg/L）|||0.0040.02||0.2|||
|氨氮（mg/L）|||＜||0.5|||
|耗氧量（CODMn法，以O2计，|||0.020||3；水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5|||
|mg/L）硝酸盐（以N计，mg/L）|||2.6||10；地下水源限制时为20|||

9.5.1.3出水水质
根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）第3.0.8条：“生活用水给水系
统，其供水水质必须符合现行的生活饮用水卫生标准的要求”。因此，本水厂的
出水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
9.5.1.4主体工艺选择
（1）根据原水的水质，必须充分考虑工艺成熟、先进，运行安全、可靠，节省能耗、降低药耗，管理方便，投资省等因素。
（2）选择生产自用水量较少的工艺，以降低运行费用。
（3）在满足工艺布置流畅的前提下，充分考虑水厂的建筑效果，并十分注重一期的分期效果和二期的总体效果的有机结合。
（4）水厂生产实现自动化，并对水厂、城市管网实现三遥控制。
（5）必须充分重视环境保护和工业卫生、安全生产。水厂布局必须与周围环境相协调。根据水厂原水水质和净化后的出厂水水质标准，可供选择的净水工艺流程有三种，即：
工艺I——微絮凝过滤处理工艺，工艺流程图详见图9.5-1。
图9.5-1
工艺II——常规处理工艺，工艺流程图详见图9.5-2。
图9.5-2
工艺III——除藻、除嗅加常规处理工艺，工艺流程图详见图9.5-3。
图9.5-3
上世纪八十年代以前建造的水厂对于水库水源采用工艺I的较多，其出水水质基本能满足我国当时的饮用水水质标准。但是此工艺具有不稳定性。
首先，采用微絮凝过滤工艺对原水的水质要求较高，其具体表现为：
（1）原水浊度与色度均小于25mg/l；
（2）浊度低而色度不大于100度；
（3）色度低而浊度不大于200mg/l；
（4）藻类不大于每毫升1000面积标准单位；
（5）纸纤维含量不高；
（6）PH=6.0～6.5。
一种工艺流程对原水的限制条件越多，其处理的效果就越不稳定，处理后的水质达不到标准的机率就越高。其次，根据目前采用微絮凝过滤工艺处理水库水的出水水质情况，其水质的浊度均在2～5NTU之间，较好的在 2NTU之内。但当暴雨进库水量较大时，很容易发生紊池现象，原水浊度上升，其水质变化幅度虽没有山区河流这么大，但对出水水质仍会造成一定的影响，直接过滤工艺可能难以保证出水水质的优良。特别是在水厂出厂水水质标准不断提高的情况下。
微絮凝过滤工艺对混凝剂的投加点要求较高，投加点的位置与原水水质有密切关系，目前尚无成熟的经验可利用，须通过实践得出，这对微絮凝过滤工艺的处理效果又会带来一定的影响。
接触过滤可节省基建投资和日常开支，节约能源，尽可能简化和省略絮凝池和沉淀池，降低混凝剂加注量。直接过滤虽适用于低浊度原水（＜30NTU，但在实际运转中浊度高峰持续一周以上的只能用于浊度低于 15NTU的原水。接触过
滤对于有藻类繁殖的原水控制很难，须加氯预处理，否则滤池内藻类繁殖生长且发生臭味。
由此可见，微絮凝过滤工艺的运行、管理水平要高于常规工艺的管理水平，稍有失误，就会影响水质。一些对水质要求较高的国家和地区，都规定不得使用接触过滤工艺来处理作为生活饮用水的水。
鉴于上述原因，本工程不宜采用微絮凝过滤工艺。对于本设计水质，采用工艺 II是完全能够达到出水水质标准。但是有一个不可忽略的问题是藻类和嗅的问题，从国内水库水或者河道水都存在不同程度的富营养问题，藻类问题也时常存在，虽然引供水工程的水源目前虽尚未发现藻类，但在工艺流程选择中应该要考虑藻类问题，宜采用工艺流程III为好。但是目前按工艺流程III建设，不但投资大，运行成本高，而且也没有必要，因为只要水源保护工作落实到实处，藻类问题是可以得到一定程度的控制的，不会有大规模藻类出现。而采用工艺流程 II则可对除藻有一定的效果。
通过以上论述，本次设计采用工艺流程II是合理的。
由于本项目原水水源为地表水，并且原水浊度和含铁量超标。
对于含铁量略高的地表水，铁超标最初都为低价形式存在，由于地表水和空气有接触，增加了水中的氧含量，而低价铁易于被氧化，被氧化后的三价铁会形成沉淀物，在常规的混凝、沉淀、过滤处理工艺中，只要加强预处理（如预氯化）就可以把二价铁氧化成三价铁，所形成的氢氧化铁在沉淀过滤中去除，不必单独设置除铁处理设施。
地表水中的铁通常是以还原态存在的，因此采用强氧化剂可快速使其氧化，并且氧化过程通常不受水中其他杂质的影响，具有高效、及时、快速、彻底的优点。
预氧化是在水处理前端投加氧化剂以强化常规水处理工艺的水处理技术。化学预氧化通常是在给水处理工艺前端投加氧化剂强化其处理效果的一类预处理措施。现在常用的氧化剂有：高锰酸钾、臭氧、氯气和二氧化氯等。
在天然地下水的pH条件下，氯和高锰酸钾都能迅速将二价铁氧化成三价铁。
当用空气中的氧氧化除铁有困难时，可以在水中投中强氧化剂，如氯、高锰酸钾等。此法适用于铁锰有所超标的地表水常规处理。药剂氧化时可以获得比空气氧化法更为彻底的氧化反应。
二氧化氯不仅能杀灭微生物，而且能有效地去除水中的杂质。因为 ClO2是强氧化剂，它能同Fe2+、Mn2+等无机物和酚类、腐殖物有机物等发生氧化还原反应，从而达到去除Fe2+、Mn2+等物质、控制酚类臭味、减少霉烂味、土腥味的目的。
二氧化氯氧化性远远大于氯气，对水中二价铁能迅速氧化，形成不溶性沉淀。
二氧化氯在水处理过程中一般不与水中的有机物氯化形成氯代副产物(DBPs)，也不与氨氮反应。因此常用来作为水处理预氧化的首选氧化剂。
因此本项目采用前加氯二氧化氯预氧化的工艺来处理铁含量超标。
采用前加氯二氧化氯预氧化除铁，后加氯消毒的常规水处理工艺即可满足要求；另外，由于厂区沿送水方向地面坡度较大，因此无需另外设置加压设备，采用重力自流的方式即可满足供水水压要求。考虑水质情况以及出水要求，并兼顾工程投资，净水工艺可靠，建成后设备维护及水厂运行管理方便。
本项目采用“混凝加药+二氧化氯预氧化除铁+机械混合池+栅条絮凝反应池+斜管沉淀池+D型滤池+二氧化氯消毒”的工艺，使生活饮用水出水的主要水质指标满足浊度≤1NTU要求。
由此，确定水厂的工艺流程为：
工艺流程图
前加氯：二氧化氯预氧化除铁
铁
除
化
PAC 反冲洗风机 二氧化氯发生器
氧
预
消毒
原水 配水井 机械混合池 栅条絮凝池 斜管沉淀池 D型滤池 清水池 至用户沉渣 沉渣 沉渣 反冲洗排水
污泥调节池 反冲洗水泵
上清液
螺杆泵
污泥浓缩池 污泥池 脱水机
上清液
上清液
上清液回流池 污泥外运
9.5.1.5工艺流程说明
原水水源为地表水，自流进入配水井，在配水井均匀配水后，在管道混合器内前加氯二氧化氯预氧化除铁并投加混凝剂聚合氯化铝后经机械混合池混合后进入栅条絮凝池，使水中胶体和悬浮颗粒物进行接触絮凝，形成大的絮体后去除，此阶段主要进行絮凝反应，次要沉淀污水中的大的颗粒物，而后出水进入斜管沉淀池中，进一步去除水中的悬浮颗粒物质，从斜管沉淀池出水进入 D型滤池的进水端，通过 D型滤池进行过滤，未被去除的胶体颗粒及悬浮物被滤料截留，出水浊度进一步降低，D型滤池出水进入清水池后并经二氧化氯消毒后供用户使用。
水厂产生的生产污泥主要来自絮凝沉淀池排泥水和 D型滤池反冲洗排水。
将这部分污泥首先通过排污渠进入污泥调节池中，污泥调节池中设有潜水搅拌机进行搅拌，使泥水充分混合后，通过污泥泵泵入污泥浓缩池中，污泥在污泥浓缩池内迅速沉降，沉降后的污泥通过污泥浓缩池下部的排泥管排入污泥池内，池内的污泥再通过螺杆泵打入脱水机中，进行泥水分离，最终的泥块外运。污泥浓缩池内的上清液自流进入上清液回流池，通过离心泵泵入原处理系统的配水井内，再进行处理回用。
9.5.2第三水厂工艺选择
9.5.2.1絮凝反应
絮凝池的处理效果除了取决于池子的型式外，在很大程度上还受原水水质条件的控制。对于本工程原水，其原水浊度较低，因此凝聚比较困难。颗粒浓度低，必将减少颗粒的接触机会，而难以完成完善的絮凝。为弥补这一缺陷，就需选用能产生较大速度梯度和达到较长絮凝时间的絮凝形式。按此思路及工程规模，可供选择的絮凝有折板、网格和机械絮凝池。
絮凝池中理想的速度梯度要有较大的 G值变化范围，但又必须是一种渐变式的，即开始时的速度梯度值最大（150～200S-1），随着时间增加，速度梯度值逐渐减少，至出口处为最小（5S-1左右），其变化保持连续而无突变现象。
以前，由于在材料使用上受到限制，再加上机械加工水平较低，机械絮凝设备质量较差，维修工作量很大。水厂经一段时间使用后，都纷纷改用水力絮凝池。
但近几年来，由于使用优质的材料及加工技术的不断提高，我国的机械絮凝设备已基本过关。机械絮凝的最大优点是能适应水量、水质和药剂品种的变化，但这
是有条件的，即宜采用调速传动装置。从我国为数不多的几家使用机械絮凝的水厂情况来看，大多数都没有调速装置，或者没有充分使用调速功能，在水量、水质变化时，机械设备还是以一个恒定的转速运行，因此机械絮凝的优势并没有充分发挥出来。而水力絮凝池通过合理的构筑物分格，也可使运行中构筑物的处理水量变化极其有限，基本能处于最佳设计状态的。从水质上，由于是水库水水质相对较为稳定，因此调速运行意义也不大。鉴于上述理由，在本工程设计中还是选用较为常用的水力絮凝池。
反应池的类型有隔板絮凝池、网格（栅条）絮凝池、折板絮凝池、机械絮凝池等。
隔板絮凝池的优点是构造简单、管理方便；缺点是水流条件不甚理想，能量消耗（即水头损失）中的无效部分比例较大，需较长的絮凝时间，池子容积较大。
网格（栅条）絮凝池的优点是絮凝效果好、水头损失小、絮凝时间短；缺点是末端池底易积泥。
网格（栅条）絮凝池在絮凝机理上完全同折板絮凝池。折板絮凝池的优点是絮凝效果好、絮凝时间短、容积较小；缺点是构造较隔板絮凝池复杂、造价较高。
机械絮凝池的优点是絮凝效果好、水头损失小、可适应水质水量的变化；缺点是需机械设备和经常维护。
为了节省建设费用和节约水厂占地面积，栅条絮凝池和斜管沉淀池合建，考虑到新疆地区冬天天气较冷，低温时反应和沉淀会影响处理效果，把絮凝和反应沉淀都放到室内。
不同形式絮凝池比较
|||||
|-|-|-|-|
|类 型||特点|适用条件|
|隔板絮凝池|往复式|优点：絮凝效果好，构造简单，施工方便；缺点：容积较大，水头损失较大，转折处絮粒易破碎。|水量大于30000m3/d的水厂；水量变动小者。|
||回转式|优点：絮凝效果好，水头损失小，构造简单，管理方便；缺点：出水流量不宜分配均匀，出口处宜积泥。|水量大于30000m3/d的水厂；水量变动小者；改建和扩建旧池时更适用。|
|折板絮凝池||优点：絮凝效果好，絮凝时间短，容积较小；缺点：构造较隔板絮凝池复杂，造价高。|水量变化不大的水厂|
|网格（栅条）絮凝池||絮凝时间短，絮凝效果较好，构造简单；缺点：水量变化影响絮凝效果。|适用于水量变化不大的水厂，适用于中、大型水处理厂，单池能力以1.0~2.5万m3/d为宜|
|机械絮凝池||优点：可随水质，水量变化而随时改变转速以保证絮凝效果；缺点：需增加机械保养和维修工作。|大小水量均适用，并适应水量变化较大的水厂。|

本项目水厂处理规模100000m3/d×1.05=105000m3/d（含5%自用水量），分
为2组，每组又分为2个系列，由以上对比可以看出作为本项目这样的大型水厂，使用网格絮凝斜管沉淀池，尤其对于新疆低温低浊水处理效果是最佳的，并且已有使用工程，因此本项目采用栅条絮凝池。
9.5.2.2沉淀池
根据沉淀原理、使用效果及工程规模，适合本工程的沉淀池有平流式沉淀池和斜管（板）沉淀池。
平流沉淀池是给水行业最古老的一种池型，大型水厂应用较多，我国与国外技术水平相差无几，所不同的是，国外停留的时间较长，一般为2～4小时，我国停留时间多为1～2小时。选择较长的停留时间可以节约药剂，提高沉淀后的水质，并有足够的调节余地，抗冲击负荷能力较强。停留时间短可以节省基建投资，减少占地面积。具体设计停留时间多长为好，这需要根据国家发达程度、沉淀后水质指标要求，并进行经济技术比较后确定，根据我国水质标准和国情，采用1.5～2.0小时停留时间为好。
平流式沉淀池的最大优点是对原水变化的适应性强，沉淀效果好而稳定，操作管理方便，造价也较低，大型水厂应用较多。而斜管沉淀池相对于平流式沉淀池最大的特点是占地少，这在本工程中显得有一定的意义。由于本地区用地比较紧张，因此本项目采用斜管沉淀池。
9.5.2.3过滤
从规模及处理效果上来考虑，有普通快滤池（含双阀滤池）、移动罩滤池、气水反冲的普通快滤池（下简称气水反冲洗滤池）、V型匀质滤池和 D型滤池。
下面，将通过对D型滤池的认识来分析这五种滤池的优缺点。
1、各种滤池优缺点和适用条件
从规模及处理效果上来考虑，有普通快滤池（含双阀滤池）、移动罩滤池、气水反冲的普通快滤池（下简称气水反冲洗滤池）、V型匀质滤池和 D型滤池。
下面，将通过对D型滤池的认识来分析这五种滤池的优缺点。
各种滤池优缺点和适用条件
||||||
|-|-|-|-|-|
|形式|滤池特点|优缺点|适用条件||
||||滤前水度（NTU）|规格和其他|
|1、普通快滤池|下向流、砂滤料的四阀式滤池|优点：1）成熟的运转经验，运行稳妥可靠；2）采用砂滤料，材料易得，价格低；3）采用大阻力配水系统，单池面积可做得较大；4）池深较浅；可采用降速过滤，水质较好.缺点：阀门多；必须设有全套冲洗设备|小于10|1）可适用于大、中、小型水厂2）单池面积一般不宜大于100平方米3）有条件时尽量采用表面冲洗或空气助洗设备|
|2、双阀滤池|下向流、砂滤料的双阀式滤池|优点：1）同普通快滤池的；2）减少二只阀门，相应降低了造价和检修工作量缺点：必须设有全套冲洗设备；增加形成虹吸的抽气设备||与普通快滤池相同|
|3、均粒滤料滤池（V型滤池）|下向流均粒砂滤料，带表面扫洗的气水反冲滤池|优点：1）运行稳妥可靠；2）采用砂滤料，材料易得；3）滤床含污量大、周期长、滤速高、水质好；4）具有气水反洗和水表面扫洗，冲洗效果好缺点：配套设备多；土建较复杂，池深比普通快滤池深|小于10|1）单池面积可达150㎡左右|
|4、虹吸滤池|下向流砂滤料，低水头互洗式无阀滤池|优点：1）不需大型阀门；2）不需冲洗水泵或冲洗水箱；3）易于自动化操作缺点：1）土建结构复杂；池深大，单池面积不能过大，反洗时要浪费一部分水量，冲洗效果不易控制；2）变水位等速过滤，水质不如降速过滤|小于10|1）适用中型水厂（水量2－10万m3／d）2）单池面积不宜过大3）每组滤池数不小于6池|
|5、无阀滤池|下向流砂滤料，低水头带水箱反洗的无阀滤池|优点：1）不需设置阀门；2）自动冲洗，管理方便；3）可成套定型制作（钢制）缺点：1）运行过程看不到滤层情况；清砂不便；2）单池面积较小；冲洗效果较差，反洗时要浪费部分水量；3）变水位等速过滤，水质不如降速|小于10|11）适用于小型水厂，一般在1万立方米/日以下。2）单池面积一般不大于25平方米。|
|6、D型滤池|下向流均质滤料，带表面扫洗的气水反冲滤池|优点：1）运行稳妥可靠；采用高科技滤料，滤速较快；2）滤床含污量大、周期长水质好；3）具有气水反洗和水表面扫洗，冲洗效果好缺点：配套设备多，土建较复杂，池深比普通快滤池深|小于20|可适用于大、中、小型水厂。|

近年来，D型滤池及与其相似的匀质滤池在我国日趋见多，其特点可归纳为：匀质滤料、恒速过滤、气水反冲，推流式表扫。
2、匀质滤料
滤池对水中悬浮颗粒的过滤作用主要表现为筛滤作用、迁移作用和吸附作用。
普通快滤池、移动罩滤池和气水反冲洗滤池均以筛滤作用为主，即水中粒径大于砂料间孔隙尺寸的杂质首先被阻留下来，随着孔隙逐渐被堵缩小，后续的一些细小悬浮物也相继被截留下来。由于这三种滤池采用的均为不均匀滤料，上细下粗，筛滤作用主要发生在滤料的表层，使其表面产生一层滤膜，局部水头损失很大，因此当要进行反冲洗时，下面部分的滤料往往还没有充分发挥作用，整个滤层的含污率小。V型滤池采用的是匀质滤料，由于整个滤层的滤料粒径基本相同，表面的筛滤作用就受到削弱，增强了迁移、吸附作用，使其成为主要的过滤作用，但V型滤池存在反冲洗易出现不均匀现象，造成池角等区域常时间冲洗不干净，出现泥球，需不定期清理和翻砂，池中等区域冲洗过分强烈，石英砂磨损严重，造成石英砂粒径不均匀，出现跑砂等现象。
而D型滤池的滤料采用DA863纤维滤料，它具有纤维滤料过滤精度高和截污量大的优点，同时也具有颗粒滤料反冲洗洗净度高和耗水量少的特点，该滤料形成滤床空隙率分布接近理想滤料。DA863自适应滤料是不对称分形结构的“慧星式纤维滤料”，它将纤维滤料截污性能好的特征与颗粒滤料反冲洗效果好的特征相结合，而滤床横断面空隙均匀性和纵断面上疏下密合理的梯度，确保了高速过滤和高精度过滤得以同时实现，并自适应形成上疏下密的理想滤床结构。采用 DA863彗星式滤料，可实现高滤速、高精度的过滤，对水中悬浮物的去除率可达95%以上，对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用，所以在滤料的选用上D型滤池要明显优于其他四种滤池。
3、恒速过滤
普通快滤池和气水反冲滤池属变水位的降速过滤，由于人为地调整、控制阀门开启度比较困难，因此在整个过滤过程中出水阀的开启度不变，这就造成了过滤初期由于滤层比较清洁，通过滤层的水头损失小，滤速较快，出水水质较差。
随着过滤水头损失的增加，滤速减慢出水水质有所提高，但出水水量变小。对移动罩滤池，就整个池子而言属常水位的恒速过滤，但就每一格的工况来看属常水位的降速过滤，其特征同普通快滤池基本相同，只是由于移动罩滤池分格较多，
水质较为好些。V型滤池和 D型滤池均采用的是常水位下的恒速过滤，它是由不断调节出水阀门的开启度来控制滤速恒定。由于选用的是匀质滤料，水中杂质除一部分被截留下于砂层表面外，由于迁移使用使相当一部分杂质在砂层的深处截留。同样随着过滤的时展，就孔隙而言其孔隙流速在不断增加，当增加到一定程度后，杂质被剪切、脱落转入深层。由于滤料粒径相同，孔隙大小也相同，因此脱落的杂质就被再次截留、吸附，这样就保证了过滤水质不会恶化，实现深层截污。而不均匀滤料由于下面孔隙大，就难以保证杂质的再次截留，水质出现恶化。而 D型滤池具有较均匀出水量分配，水力分流配置，优质的自适应彗星式纤维滤料不易造成内部堵塞；因此，相比较 D型滤池的出水水质要比其它四种滤池来的好，它在整个过程中始终是优质的、稳定的。
4、气水反冲
目前滤池采用的反冲洗方式大致为两种，即高速的水反冲（一般为q=15L/s·m2）和低速的气水反冲（q气=16L/s·m2、q水=4L/s·m2）。普通快滤和移动罩滤池为水反冲，其它三种为气水反冲。据有关资料介绍，单纯水洗在 q水=15L/s·m2强度下 G值为350S-1左右，能量利用率为45%，而气水反冲在 q水=4L/s·m2，q气=16L/s·m2强度下 G值可达400S-1左右（其中 G水=140S-1、G气=260S-1），能量利用率可提高到65%左右。可见气水反冲在去污能力和能量利用率上都明显优于水反冲。D型滤池反冲洗过程有全程的表面扫洗，另有气水反冲充分保证反冲洗效果，因此，D型滤池的反冲洗效果是最好的。
5、表面扫洗
推流式表扫是一种表面辅助冲洗。以往常见的固定式和旋转式表洗装置，其主要作用是在反冲洗开始前对滤池表面所形成的滤膜产生冲刷作用，使滤层表面生产松动，便于反冲洗。而 D型滤池的推流式表面扫洗则不同。表扫水通过 D型进水槽底部淹没式小孔进入池内后，会在液面上产生水平方向的推力，将剥落下来并上浮至液面的污物全部扫入排水槽内，因此反冲洗效果好。值得一提的是最初进入滤池的待滤水也是通过淹没式小孔入池的，由于进水为淹没式，且距滤料表面的高差较小，故进水不会造成对滤层表面的冲刷作用，使整个滤层表面较为平整。
6、配水系统
D型滤池属中、小阻力配水系统，它同移动罩、虹吸滤池相同，不同于普通
快滤池的大阻力配水系统。大阻力配水系统虽然配水均匀性好，但耗电大，不经济，近几年有向中、小阻力方向发展。D型滤池在配水系统的设计上更注意了均匀性问题，使其的配水均匀性达到99.97%左右，而虹吸滤池只有达到99.7%。
由于采用中、小阻力配水系统，反冲洗的电耗就大为降低，据测算，D型滤池比普通快滤池节省70～80%。
基于对D型滤池的认识，本工程应优先考虑采用D型滤池。原因有：
（1）普通快滤池和移动罩滤池无论从过滤及反冲洗都远远不及D型滤池效果好。在设备相同、操作方式相同的条件下，D型滤池的造价与普通快滤池的造价几乎相同，但在电耗、水耗上 D型滤池只是普通快滤池30%，特别是水耗的大小对本工程影响较大。
（2）气水反冲洗滤池虽然在反冲洗上有了改进，但由于在过滤上没有改进，处理效果仍不理想。而要取得优质的滤后水，过滤、反冲洗二个环节缺一不可。
何况这二种滤池在工程造价、日常运行费用上都相差不大，因此气水反冲洗滤池也不如D型滤池。
通过以上的优缺点及适用条件介绍可以看出：双阀滤池是普通快滤池的变种，普通快滤池和双阀滤池及虹吸滤池纳污能力小，反冲洗水量大，且反冲洗效果较差，经常出现滤料板结，冲洗不均匀的现象。虹吸滤池土建结构复杂，对管理人员的素质要求较高。均粒滤料滤池（V型滤池）是近几年来广泛使用的滤池，其突出优点为滤床含污量大、周期长、滤速高、水质好。反冲洗采用气水反冲洗和表面扫洗，反冲洗耗水量小，反冲洗效果好。D型滤池是在V型滤池的改进型，与 V型滤池最大的不同点是滤料不同，V型滤池滤料采用的是砂滤料，D型滤池采用的是慧星式纤维滤料。其突出优点为滤速高、池体容积小，以下就 V型滤池和D型滤池进行技术和经济上的比较。
7、滤池
（1）V型滤池
气水反冲滤池是一种快滤池，采用气水反冲洗，在我国应用较多。其滤池因进水槽设计成V型，故有名V型滤池。
其优点如下：
恒水位等速过滤。滤池出水阀随水位变化不断调节开启度，使池内水位在整个过滤周期内保持不变，滤层不出现负压。当某单格滤池冲洗时，待滤水继续进
入该格滤池作为表面扫洗水，使其它各格滤池的进水量和滤速基本不变。
采用均粒石英砂滤料，滤料便宜，截污量大，滤速较高，过滤周期长，出水效果较好。
冲洗采用空气、水反冲和表面扫洗，提高了冲洗效果并节约冲洗用水。
冲洗时滤层保持微膨胀状态，避免出现跑砂现象。
缺点：反冲洗易出现不均匀现象，造成池角等区域常时间冲洗不干净，出现泥球，需不定期清理和翻砂。池中等区域冲洗过分强烈，石英砂磨损严重，造成石英砂粒径不均匀，出现跑砂等现象。
反冲洗气冲强度为 15L/s.m2，水冲强度为4.0L/s.m2，冲洗时间为8-12分钟，水漂洗强度为8L/s.m2，冲洗时间为2分钟，
全过程伴随表面扫洗，强度为1.4～2.2L/s.m2，滤料为石英砂，有效粒径:D=0.95～1.35mm，不均匀系数 K80=d80/d10≤1.8，滤料高度为1.2m。
（2）D型滤池
D型滤池是代替传统砂滤池的一种新型净水设备，它是在 V型滤池基础上改造而成的，比V型滤池更具先进性和科学性。它是以DA863彗星式滤料为核心技术，取代了传统的石英砂过滤技术，确保滤料达到高效、广域、变速、自适应。
D型滤池基本池型和反冲洗配水配气都同 V型滤池。D型滤池的滤料采用 DA863纤维滤料，它具有纤维滤料过滤精度高和截污量大的优点，同时也具有颗粒滤料反冲洗洗净度高和耗水量少的特点，该滤料形成滤床空隙率分布接近理想滤料。DA863自适应滤料是不对称分形结构的“慧星式纤维滤料”，它将纤维滤料截污性能好的特征与颗粒滤料反冲洗效果好的特征相结合，而滤床横断面空隙均匀性和纵断面上疏下密合理的梯度，确保了高速过滤和高精度过滤得以同时实现，并自适应形成上疏下密的理想滤床结构。具体特点如下：
采用 DA863彗星式滤料，可实现高滤速、高精度的过滤，对水中悬浮物的去除率可达95%以上，对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用；占地面积小：制取相同的水量，占地面积为普通砂滤池的 1/2以下；
特有的拦截技术，可保证滤料在反冲洗时不会流失；反冲洗耗水率低（约1%～2%），运行费用省；加药量低，运行费用低：由于滤床结构及滤料自身特点，絮凝剂投加量是常规技术的1/2～1/3。周期产水量的提高，吨水运行费用也
随之减少；具有较均匀出水量分配，水力分流配置，优质的自适应彗星式纤维滤料不易造成内部堵塞。
（3）D型滤池与V型滤池工艺设计参数的比较
||||
|-|-|-|
|项目|D型滤池|V型滤池|
|产水量/ m3/d|105000|105000|
|滤池总过滤面积/ m2|288|557.056|
|占地面积/ m2|单组144|单组278.528|
|滤池数量/座|2（每组6座）|8（每组4座）|
|单组面积/ m2|24|69.632|
|设计滤速/m/h|15.19|7.85|
|滤料种类|彗星式纤维滤料|石英砂|
|滤层高度/mm|650|1200|
|水反冲洗强度/L/(s.m2)|6|4|
|气反冲洗强度/L/(s.m2)|28|15|
|滤料截污容量/Kg/m3|15—25|5—10|
|反冲洗时间/min|10—20|10—20|
|自用水耗/%|＜1.5|＜5|
|滤料使用寿命/a|正常使用寿命8年|1—2（需定期刮砂，补充石英砂）|
|运行费用|低|高|

（4）D型滤池与V型滤池技术特点的比较
D型滤池与V型滤池技术特点的比较
||||
|-|-|-|
|序号|D型滤池|V型滤池|
|1|过滤精度高。经过良好的混凝水，水中的悬浮物去除率可达99%以上。|过滤精度不高，导致出水水质不稳定。|
|2|预处理后的被处理水，进D型滤池的进水浊度为20NUT时，出水浊度在1NTU以下。|要求预处理后的水的浊度低，主要是因为其去除率低，如果预处理后的水的浊度大于15度，则其出水浊度小于1NTU。|
|3|过滤速度快，一般在15-23m/h。|过滤速度低，一般在6-12m/h。|
|4|截污量大。一般在15-25kg/m3。|截污量小。一般在5-10kg/m3。|
|5|可调性强。过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要调节。|可调性差。由于其过滤精度、截污容量、过滤阻力等因数导致可调性差。|
|6|占地面积小，为传统滤池的1/3—1/2。|占地面积大，由于滤速慢，导致占地面积大。|
|7|单位造价低于V型滤池。|单位造价很高，主要表现在设备及占地方面。|
|8|反冲耗水量低，仅为周期制水量的1%每天反冲一次|单位周期耗水量与D滤池基本一样，V型滤池每天反冲2-3次。|
|9|抗冲击负荷能力强|抗冲击负荷能力低|
|10|不需要频繁地更换滤料|需要频繁地更换滤料|
|11|运行费用低|运行费用高|

根据以上两种过滤技术的技术性能以及工艺特点的比较可知，D型滤池从技术优于 V型滤池，从经济上从运行费用上也优于 V型滤池，综上所述本工程的滤池采用D型滤池。
9.6配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区联系管）
9.6.1配水干管线路的确定
配水干管（第三水厂至大美沙湾片区联系管）由第三水厂清水池起始，起点管中心高程为597.5m，终点为 S115线北侧末端阀门井，终点管中心高程为524.55m，首末端高差约73m。根据尽量少占居民区、耕地、林地、园地等，减少工程的永久占地；尽可能利用现有穿跨越设施；尽可能使管线布置与现有道路相结合的原则，结合第三水厂至大美沙湾片区段地形、地貌、居民点及已建工程等综合因素，通过现场踏勘，管线受乌奎高速及北疆铁路现有桥涵的限制，线路布置较为唯一，即：管线由第三水厂清水池起始，向北穿越三道湾村支渠后，沿沙湾县城至西戈壁镇公路西侧由南向北布置，依次穿越沙湾县福升工贸公司进厂道路、佳林木业进厂道路、沙湾中远科技有限公司进厂道路以及二道湾村支渠，直至乌奎高速附近，采用顶管方式向北穿越乌奎高速匝道，并从乌奎高速可利用的桥涵穿过，管线穿越该桥涵后，敷设于迎宾路西侧的人行道下方，与迎宾路继续向北并行至沙湾县城北一路。管线穿越北一路后转为东南至西北向，依次穿越荒草地及林带，至北疆铁路附近，从北疆铁路可利用的桥涵由南向北穿过，并穿越沙湾县活禽市场及 S115省道，S115省道采用顶管穿越，直至末端阀门井。配水干管（第三水厂至大美沙湾片区联系管）全长5.078km。
9.6.2配水干管管材的确定
由于输送清水，管材材质、防腐须满足生活用水要求，因此，结合当地的给水系统管材运用情况，本次选取涂塑钢管和球墨铸铁管两种管材进行比选。
钢管采用螺旋焊工艺，钢材 Q235C型板，环保卫生，抗腐蚀性能强，承受内压和外压能力最强，基础处理简单，造价较低，但使用寿命较短，每延米单价为1753.79元；球墨铸铁管采用水泥砂浆作为内衬，环保卫生，且该管材具有优异的承受内压和外压能力，抗腐蚀性能较强，对基础要求较低，但造价高，每延米单价为1767.50元。
经分析，配水干管管材推荐采用综合单价较低的涂塑钢管。
10 推荐工程方案
批准：周吉军
审定：高宗昌 张美君
审核：李学红 张美君
校核：张 良 陈焰炯
张小湘
编写：李云霞 陈海涛
鲁 远
10.1设计原则
1、符合《新疆沙湾县城市总体规划》（2010-2030）中的相关要求。
2、严格按照《室外给水设计规范》（GB50013-2006)的规定进行设计。
3、近远期相结合，以近期建设为主的原则。
4、布置合理、结构紧凑、节约投资。
5、采用安全经济的供水技术措施，保证供水系统安全可靠，并便于操作及管理。
10.2工程建设规模及主要工程内容
10.2.1工程建设规模
取水工程按远期 2025年规模进行设计，一次建成；输水工程、第三水厂及配水干管（第三水厂至大美沙湾片区）按近期2020年规模进行设计。
近期本工程最大月供水量为 250万m3/月，输水管道设计流量为 1.24m3/s。
第三水厂规模日处理规模为10万m3/d。
配水干管设计流量为 1.5m3/s。
10.2.2主要工程内容
推荐方案主要工程内容由取水工程、输水工程、第三水厂及配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区段）四部分组成。
取水工程由首部取水口、取水渗管、集水廊道、截渗墙及末端集水井等组成。
水源地取水口位于金沟河拟建红山水库至下游金沟河渠首之间 1.5km河道内。根据河道地形情况，在拟建红山水库电站尾水渠后埋设 1.22km取渗干管，渗管采用DN1200的预制钢筋砼管。渗管末端垂直于主河床埋置集水廊道，为钢筋砼结构。在廊道中部设置一座集水井汇水，然后向下游输水。为提高冬季取水保证率，减少来水量的损耗，在集水廊道下游6.4m处设置一道截渗墙，结构为 C20埋石混凝土直墙，埋深 10m至不透水层。
输水管线由取水工程起始，沿金沟河东岸防洪堤由南向北布置，在防洪堤右侧并行约5.3km后，管线沿采砂厂东侧的143团引洪渠由南向北敷设，直至桩号6+062.407处，管线穿越至引洪渠左侧，并与该渠并行至金沟河总干渠3号闸处，在此管线继续向北而行，依次穿越丰产渠、金沟河新干渠及金沟河老干渠，管线在穿越金沟河老干渠后转为西南至东北向，与老干渠并行至新老干渠汇合处，并穿越至干渠右侧，最终沿南五宫水库南侧绕行至新建第三水厂，管线总长
18.68km，管线采用单管布置，管道设计流量为1.24m3/s。无压段管线长11.66km，采用管径为DN1200和DN1000的预应力钢筋混凝土管。有压段管线长7.02km，采用管径为DN800，压力等级为0.6MPa和1.0MPa，刚度为10000N/m2的玻璃钢管，动水压范围为2.4～19.34m，静水压范围为2～48.69m。
第三水厂位于沙湾县城南部南五宫水库东北角，水厂设计总规模10万m3/d，采用混凝加药+二氧化氯预氧化除铁+机械混合池+栅条絮凝反应池+斜管沉淀池+D型滤池+二氧化氯消毒处理工艺。
配水干管由第三水厂清水池起始，向北穿越三道湾村支渠后，沿沙湾县城至西戈壁镇公路西侧由南向北布置，依次穿越沙湾县福升工贸公司进厂道路、佳林木业进厂道路、沙湾中远科技有限公司进厂道路以及二道湾村支渠，直至乌奎高速附近，采用顶管方式向北穿越乌奎高速匝道，并从乌奎高速可利用的桥涵穿过，管线穿越该桥涵后，敷设于迎宾路西侧的人行道下方，与迎宾路继续向北并行至沙湾县城北一路。管线穿越北一路后转为东南至西北向，依次穿越荒草地及林带，至北疆铁路附近，从北疆铁路可利用的桥涵由南向北穿过，并穿越沙湾县活禽市场及 S115省道，直至末端阀门井，S115省道采用顶管穿越。管线全长5.08km，近期按需要采用单管布置，管道设计流量为1.5m3/s，管材为 DN900涂塑钢管，流速为2.36m/s，动水压范围为2～50m，静水压范围为2～70.54m。
10.3取水工程
10.3.1主要参数和参考资料
10.3.1.1主要参数
1．取水流量：
近期最大设计流量：Q=1.24m3/s；
远期最大设计流量：Q=1.65m3/s；
2．工程及水文地质参数根据《沙湾县第三水源地工程工程地质勘察报告》提供的资料为依据；
①渗透系数K=46.80m/d；
②影响半径R=254.80m；
③地下水来源：本取水工程取地下水主要是孔隙潜水，分布在河床卵砾石层中，主要受河水补给，以潜流形式向下游排泄；
④潜水位埋深：0.30～1.10m；
3．渗管开孔面积：混凝土管开孔率为5%～8%，本工程采用8%；
4．渗管纵坡：最小坡度不小于1/500；
5．孔眼流速：0.01～0.03m/s；
6．渗管内充满度：（0.4～0.8）D，其中D为渗管净直径；
7．集水廊道纵坡：一般在1/500～1/200，本工程取1/200。
10.3.1.2参考资料
1．《沙湾县第三水源地工程工程地质勘察报告》；
2．《给水排水设计手册》第3册城镇给水（第二版）；
3．《水力计算手册》第二版。
10.3.2工程总布置
取水工程布置于拟建红山水库至下游金沟河渠首之间 1.5km河道内，主要包括取水首部取水口、取水渗管、末端集水井、集水廊道、截渗墙及附属建筑物等。
取水首部取水口位于拟建红山水库电站尾水渠末端，设一座闸井，采用矩形钢筋混凝土结构。闸井右侧设一孔闸门，下游侧同取水渗管连接。
取水干管沿主河道布置，全长1.22km；干管两侧按鱼刺型布置 9根支管，支管总长644m。支管与干管夹角取60°，干、支管均采用 DN1200的预制钢筋混凝土管。
取水干管末端设集水井、集水廊道和截渗墙。末端集水井作为渗管、集水廊道及输水管线的连接井。末端集水井侧墙设一孔闸门，近期 3月与 11月集取河床地表水，远期配合首部发电尾水、渗管联合取水。集水廊道垂直于主河床布置，由2段廊道组成，为钢筋混凝土结构，全长145m。在集水廊道下游 6.4m处平行布置一道截渗墙，截渗墙全长155.30m，两端延伸至河道两侧基岩处。截渗墙为埋石混凝土直墙，最大埋深10m。
10.3.3主要建筑物设计
10.3.3.1渗管设计
本工程渗管分为干管和支管，干管长1.22km，支管长644m。取水干管沿主河道布置，支管呈鱼刺型布置于干管两侧。支管与干管夹角取60°，由于地下水影响半径为254.80m，支管间距初定为200m。渗管管径初定为 DN1200的预制钢筋砼管，壁厚为15cm，开孔率为8%，孔口直径4cm，孔中心距18.2×14cm，
管道单节长度2m，采用承插式接口。
取水工程地下水为第四系松散堆积物单一结构孔隙潜水，分布在河床卵砾石层中，主要受河水以及上游潜水的补给，以潜流形式向下游排泄。首部河床渗透系数为46.80m/d～53.40m/d，影响半径为254.80m。该河段不透水层埋深约7～10m，取渗干管埋深地层 6.5m以下，取渗支管埋深地层5～6.5m以下，渗管主要汲取河床渗透水为主。
1、拟定渗管长度的复核
本取水工程渗管分为干管和支管两部分，分别计算渗管取渗流量。
1）取渗干管布置于主河道内，工程竣工后要求沿取渗干管主河道过水断面宽度不小于50m，保证了枯水期取渗干管河道过水面积，干管汲取河床渗透水为主。初拟取渗干管埋深6.5m，在该河段不透水层以上，取水方式为非完整式取水。根据《给排水设计手册》(第二版)第三册 P154页推荐的公式3-101进行计算：QLKq
r
HH
q
y 0
r
A
 4hd d
A0.37lgtan cot 

8 T  8 T
式中：Q----渗管总涌水量（m3/d）；
L----渗管长度（m）；
K----渗透系数（m/d），本工程取46.80m/d；
α----淤塞系数，根据水的浑浊情况确定，本工程取0.3；
H----河流水面至渗管顶深度（m）；
y
H----渗管末端集水井内水位对渗管出口所施水压（m），本工程取0；
0
T----含水层厚度（m），根据地质提供资料，取8m；
h----河床至渗管底的深度（m）；
d----渗管直径（m）；
通过金沟河丰水期、平水期、枯水期三种工况，当管径不同时，满足取水流量时的取渗干管长度，计算结果见表10.3-1：
取渗干管入渗流量计算表
表10.3-1
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时期|Ho|Hy|A|h|d|T|qr|K|α|L|Q(m3/s)|
|丰水期|0|5.28|0.65|6.5|1.0|8|8.13|46.8|0.3|930|1.24|
|||||||||||1220|1.61|
||0|5.08|0.62|6.5|1.2|8|8.26|46.8|0.3|930|1.25|
|||||||||||1220|1.64|
||0|4.68|0.57|6.5|1.5|8|8.18|46.8|0.3|930|1.24|
|||||||||||1220|1.62|
||0|4.38|0.54|6.5|1.8|8|8.18|46.8|0.3|930|1.24|
|||||||||||1220|1.62|
||0|4.18|0.51|6.5|2.0|8|8.13|46.8|0.3|930|1.24|
|||||||||||1220|1.61|
|平水期|0|5.36|0.65|6.5|1.0|8|8.25|46.8|0.3|930|1.25|
|||||||||||1220|1.64|
||0|5.16|0.62|6.5|1.2|8|8.39|46.8|0.3|930|1.27|
|||||||||||1220|1.66|
||0|4.76|0.57|6.5|1.5|8|8.32|46.8|0.3|930|1.26|
|||||||||||1220|1.65|
||0|4.46|0.54|6.5|1.8|8|8.33|46.8|0.3|930|1.26|
|||||||||||1220|1.65|
||0|4.26|0.51|6.5|2.0|8|8.29|46.8|0.3|930|1.25|
|||||||||||1220|1.64|
|枯水期|0|5.26|0.65|6.5|1.0|8|8.1|46.8|0.3|930|1.22|
|||||||||||1220|1.61|
||0|5.06|0.62|6.5|1.2|8|8.23|46.8|0.3|930|1.24|
|||||||||||1220|1.63|
||0|4.66|0.57|6.5|1.5|8|8.15|46.8|0.3|930|1.24|
|||||||||||1220|1.62|
||0|4.36|0.54|6.5|1.8|8|8.14|46.8|0.3|930|1.24|
|||||||||||1220|1.61|
||0|4.16|0.51|6.5|2.0|8|8.09|46.8|0.3|930|1.22|
|||||||||||1220|1.60|

2）取渗支管布置于取渗干管两侧，枯水期支管引取地下水或潜流水，受河水季节变化影响较大。初拟取渗支管埋深5.0m，在该河段不透水层以上，取水方式为非完整式取水。根据《给排水设计手册》第三册 P151页推荐的公式 3-96进行计算:
H2h2 
Q2LK 1  Sq

2R
r
 
式中：Q----渗管总涌水量（m3/d）；
L----渗管长度（m）；
K----渗透系数（m/d），本工程取46.80m/d；
S----水位降落（m）；
H----渗管底至静水位的距离（m）；
1
h----动水位至渗管底的距离（m）；
q----根据α及β值可用图 3-33查得；
r
计算当管径不同时，求得取渗支管的取水量，计算结果见表10.3-2：
取渗支管入渗流量计算表
表10.3-2
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|K|d|H1|h|R|S|qr|L|Q(m3/s)|
|46.80|1.0|3.9|0.65|254.80|3.25|0.0078|644|0.038|
|46.80|1.2|3.9|0.75|254.80|3.15|0.0078|644|0.038|
|46.80|1.5|3.9|0.80|254.80|3.10|0.0078|644|0.037|

通过取渗干管和取渗支管入渗流量：Q=1.24+0.04=1.28m3/s，大于近期设计取水流量。
2、渗管入渗面积复核
为防止细颗粒泥沙进入渗管，渗管进水孔孔眼流速应控制在0.01～0.03m/s，本工程采用0.01m/s，进行渗管入渗流量复核计算。
渗管采用预制钢筋混凝土管，管径为1.2m，壁厚为15cm，渗管孔口直径为4cm，孔中心距18.2×14cm，渗管开孔率为8%。由设计流量1.24m3/s，可求得开孔孔眼总面积为：
Q
F
V
式中：F----孔眼总面积（m2）
Q----设计取水流量，Q=1.24m3/s，
V----孔眼允许流速，V=0.01m/s
故有：
1.24
F 124m2
0.01
实际进水孔面积A为：
A=π·d·L·8%
1
A=A·2/3
2 1
A=A·2/3
3 2
A>F时，渗管长度满足要求。
3
通过计算，开孔面积结果见表10.3-3：
渗管开孔面积计算表
表10.3-3
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|管径|埋深|管长|渗管允许开孔面积|渗管有效开孔面积|考虑泥沙淤堵情况|汲水必须开孔面积|
|渗管|d（m）|h（m）|L(m)|A1(m2)按8%|A2(m2) 按2/3*A1|A3（m2）2/3*A2|F(m2)|
|干管|1.0|6.5|930|233.73|155.82|103.88|124|
||||1220|306.62|204.41|136.28|165|
||1.2|6.5|930|286.48|186.99|124.66|124|
||||1220|367.94|245.29|163.53|165|
||1.5|6.5|930|350.60|233.73|155.82|124|
||||1220|459.93|306.62|204.41|165|
||1.8|6.5|930|420.72|280.48|186.99|124|
||||1220|551.91|367.94|245.29|165|
||2.0|6.5|930|467.47|311.65|207.76|124|
||||1220|613.24|408.83|272.55|165|
|支管|1.0|5.0|644|161.85|107.90|71.93|4|
||1.2|5.0|644|194.23|129.48|86.32|4|
||1.5|5.0|644|194.23|129.48|86.32|4|

根据表10.3-1、10.3-2、10.3-3计算结果，综合考虑渗管布置长度、渗管开孔面积、投资等因素，渗管管径采用 DN1200比较合理。按最不利工况枯水期计算的结果可得，当取渗干管长度为 930m时，取渗支管长度644m，开孔面积大于汲水必须开孔面积，满足本工程近期取渗流量1.24m3/s。
根据设计规范及实际工程经验，理论计算数值小于实际运行情况，计算的数值需考虑安全系数，渗管长度应增加。本工程水源地渗管布置长度有限，考虑安全系数，取渗干管实际布置长度为1220m，取渗支管实际布置长度为644m。
3、渗管运行方式
本取水工程近期主要以渗管作为主要的取水方式，部分时段采用取地表水增加供水量；根据计算结果，当取渗干管长度为1220m，取渗支管长度为 644m时，考虑渗管有效开孔面积、泥沙淤堵、安全系数等因素，无法满足远期取渗设计流量1.65m3/s，需采用渗管与地表水联合取水。
取水流量计算见表10.3-4。
根据上表计算结果可知，本供水工程近期在 3月与 11月需采用集取地表水与渗管联合取水，其他时段采用渗管取地下水；远期各月均需要红山水库发电尾水与渗管联合取水，才能达到设计要求供水量。
各水平年不同取水方式取水流量计算表
表10.3-4 单位：万m3
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|水平年|项目|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|合计|
|2020年|天然逐月径流量|628.20|543.16|684.58|766.41|2344.67|4583.27|8700.63|6424.67|2280.29|1051.70|1077.83|684.58|29769.98|
||渗管可引水量（25%转化率）|76.86|80.60|153.46|101.70|393.79|753.22|1862.97|1380.27|360.94|209.97|173.45|115.96|5663.17|
||首部渗管引水量|4.00|25.97|153.46|58.50|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|120.49|173.45|87.02|1872.88|
||首部地表水引水量|0.00|0.00|3.73|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|28.56|0.00|32.29|
||首部总引水量|4.00|25.97|157.19|58.50|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|120.49|202.00|87.02|1905.17|
|2025年|天然逐月径流量|628.20|543.16|684.58|766.41|2344.67|4583.27|8700.63|6424.67|2280.29|1051.70|1077.83|684.58|29769.98|
||渗管可引水量（40%转化率）|314.95|292.15|326.23|316.70|753.89|1351.60|3574.00|1474.33|663.91|424.81|335.97|324.30|10152.84|
||首部渗管引水量|314.95|292.15|321.41|316.70|321.41|321.41|321.41|321.41|321.41|321.41|321.41|321.41|3816.48|
||首部地表水引水量|18.38|41.18|11.93|16.63|11.93|11.93|11.93|11.93|11.93|11.93|11.93|11.93|183.52|
||首部总引水量|333.33|333.33|333.33|333.33|333.33|333.33|333.33|333.33|333.33|333.33|333.33|333.33|4000.00|

4、渗管过流能力计算
本工程取渗干管不但要满足近期汲水流量 1.24m3/s的要求，同时要满足远期作为输水管道输水 1.65m3/s的要求。近、远期取渗干管内流态均为无压明流，为偏于安全考虑，根据明渠均匀流公式计算，其充满度满足（0.4～0.8）D。
Q AC Ri
其中：Q----设计流量；
A----过水断面面积；
C----谢才系数；
R----水力半径；
i----管底纵坡。
1
1
C R6
n
n----糙率。
取渗干管过流能力按近期和远期两个阶段计算，计算结果见表10.3-5。
取渗干管过流能力计算表
表10.3-5
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|桩号|流量|管径|水深|流速|纵坡|糙率|充满度|备注|
||Q（m3/s）|d（m）|h（m）|v（m/s）|i|n|||
|0+000～0+418|1.24|1.2|0.70|1.81|0.0091|0.025|0.58|近期|
||1.65|1.2|0.85|1.92|0.0091|0.025|0.71|远期|
|0+418～0+582|1.24|1.2|0.68|1.88|0.010|0.025|0.57|近期|
||1.65|1.2|0.82|2.00|0.010|0.025|0.69|远期|
|0+582～1+220|1.24|1.2|0.72|1.75|0.083|0.025|0.60|近期|
||1.65|1.2|0.88|1.85|0.083|0.025|0.74|远期|

由表10.3-5计算的结果可知，取渗干管长度1220m，满足近期1.24m3/s、远期1.65m3/s流量输水要求。
5、渗管流速要求
渗管内流速要满足不淤的要求，其值应大于0.7m/s，同时渗管内流速不宜大于2.5m/s，由表10.3-4中得到的流速，可知渗管内流速均满足要求。
渗管枯水期取水流量最大为0.93m3/s，复核渗管流速，其计算结果见表10.3-6。
取渗干管枯水期水力计算表
表10.3-6
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|桩号|流量|管径|水深|流速|纵坡|糙率|充满度|备注|
||Q（m3/s）|d（m）|h（m）|v（m/s）|i|n|||
|0+000～0+418|0.93|1.2|0.59|1.69|0.0091|0.025|0.49|枯水期|
|0+418～0+582|0.93|1.2|0.57|1.75|0.010|0.025|0.48|枯水期|
|0+582～1+220|0.93|1.2|0.60|1.64|0.083|0.025|0.50|枯水期|

由表10.3-6计算的结果可知，枯水期取渗干管流速满足不淤流速。
6、渗管反滤料设计
本取水工程主要通过在河床下埋设渗管进行汲水，根据《给水排水设计手册（城镇给水第3册）》渗渠设计部分，对渗管的反滤层做以下设计：
在渗管外铺设五层不同粒径的人工反滤层，由里到外滤料的粒径和厚度依次为50～80mm（30cm）、20～50mm（30cm）、5～20mm（20cm）、2～5mm（20cm），然后在四层反滤料顶铺设粒径0.5～1mm河砂80cm。最后将开挖的河床料回填，回填时河砂外1m范围内回填料分区碾压，Ⅰ区相对密度不小于0.85，Ⅱ区相对密度为0.80；其余部分回填料相对密度不小于0.75。
渗管连接接口处设 30cm厚C15混凝土基座。渗管底部铺设无纺布，规格为400g/m2。
7、渗管管理措施
根据《沙湾县第三水源地工程工程地质勘察报告》可知：地下水补给量主要为河道渗漏量，要满足本工程近期 1.24m3/s的取水要求，需增加工程措施加大地表水的入渗转化量，则取渗干管段河流过水面积需达到62237m2，根据渗管布置长度，需要保证取渗干管段过水断面宽度不小于50m，且上游来水量不得小于1.5m3/s（不包括生态基流）时可满足本工程最大单日取水要求。渗管取水工程还需做好运行期间的清淤、定期维护工作，才能保证本工程安全运行。
10.3.3.2集水廊道设计
集水廊道垂直于河床布置，分为左右2段，左段长70m，有段长75m，两段纵坡均为1/200。廊道为钢筋砼结构，宽1.5m、高2.8m。根据地质资料，该段河床不透水层埋深8～10m，考虑在最枯年的地下水位降深按 2m计算，在设置适宜厚度过滤层的前提下集水廊道底部埋置深度为6.3m。
1、拟定集水廊道布置长度的复核
集水廊道为河床内非完整式取水，采用《给排水设计手册》第3册推荐的公
式3-101进行计算：
通过计算，可以求得拟定廊道长度的取水流量，计算结果见表10.3-7：
集水廊道取水流量计算表
表10.3-7
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Ho|Hy|A|h|d|T|qr|K|α|L|Q(m3/d)|Q(m3/s)|
|0|2.9|0.38|6.3|2.8|10|7.54|46.80|0.3|145|15351.74|0.18|

根据表 10.3-7计算的结构，145m长集水廊道的取水量只能满足本工程设计取水量 1.24m3/s的14.63%，仍需要以渗管作为主要的汲水方式，集水廊道作为提高集水保证率而布设。
2、集水廊道入渗面积复核
本工程为河床内非完整式集水廊道取水，为确保取水量需要按集水廊道开孔面积计算能否引够设计取水流量。
集水廊道开孔为圆形进水孔，孔径为0.1m，孔间距为0.1m。为防止细颗泥沙进入集水廊道，廊道进水孔孔眼流速应在0.01～0.03m/s，本工程采用0.01m/s，进行计算。
开孔面积结果见表10.3-8。
集水廊道开孔面积计算表
表10.3-8
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|底宽|深度|管长|廊道单侧墙总面积|廊道孔面积|考虑泥沙淤堵况|集水必须开孔面积|
|d（m）|h（m）|L（m）|A1（m2）|8%*A1（m2）|（m2）2/3*A2|F（m2）|
|1.5|2.8|145|406|32.48|21.65|18|

根据计算结果，廊道开孔有效面积与集水 0.18m3/s所需开孔面积18m2略大一些，满足设计要求。
3、集水廊道过流能力计算
集水廊道不但要满足取水流量的要求，同时要满足过流能力的要求，廊道内为无压明流，过流能力按明渠均匀流公式计算；见表10.3-9。
过流能力计算表
表10.3-9
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|流量|底宽|水深|管纵坡|糙率|流速|自清流速|v>v1|
||q（m3/s）|d（m）|h（m）|i|n|v（m/s）|v1（m/s）||
|廊道|0.18|1.5|0.16|0.005|0.025|0.74|0.7|满足不淤|

4、集水廊道流速要求
廊道内流速要满足不淤的要求，其值应大于0.7m/s，同时廊道内流速不宜大于2.5m/s，由表10.3-8中得到的流速，可知廊道内流速均满足要求。
5、集水廊道反滤料设计
本取水工程在河床下埋设廊道集水，根据《给水排水设计手册（城镇给水第3册）》渗渠设计部分，对集水廊道的反滤层做以下设计：
在廊道外铺设四层不同粒径的人工反滤层，由里到外滤料的粒径和厚度依次为150～200mm（50cm）、50～150mm（30cm）、10～50mm（20cm），然后在三层反滤料顶铺设粒径300～400mm大块堆石110cm。最后将开挖的河床料回填在集水两道两侧。集水廊道采用两侧及顶板开孔取水的设计，反滤料逐层包裹廊道。集水孔为圆形孔，孔径100mm，孔间净距为100mm。
10.3.3.3截渗墙设计
为了提高集水廊道取水工程的保证率，减少河床潜流量的散失，在集水廊道后 6.4m处平行布置一道截渗墙，截渗墙长155.30m，采用 C20埋石混凝土直墙结构。截渗墙顶宽 60cm与河床齐平，基础埋深至不透水层以下0.5m，高度约10m。截渗墙上、下游均采用原河床料回填，其中下游表层设宽8m、深1m的抛石回填区，减小河道来水对截渗墙下游的淘刷。
10.3.3.4附属建筑物设计
为了便于检查修理，渗管段每隔一定距离设一个检查井。本工程取渗干管段根据河道形式、渗管布置走向、影响半径、取渗支管布置位置等因素，共设检查井 7座。为便于检修，检查井设计为地面式，高于河道河床2m，并设预制混凝土盖板，预留φ600进人孔。检查井采用钢筋混凝土结构，尺寸为3.2×3.2×10m。
井底比渗管管底低1m，以作沉沙之用。
取渗干管首端和末端各设置一座集水井，均为钢筋混凝土结构。取渗干管首部集水井尺寸为3.0×3.0×8.1m。在集水井临红山水库坝后发电尾水渠一侧井壁设一孔1.5×1.6m闸门。
取渗干管末端集水井尺寸为3.2×3.4×12m。末端集水井即作为取水工程渗管与输水工程管道的连接段，又作为两段集水廊道的集水井。闸井底部设一孔1.4×1.3m闸门，作为输水管线的检修闸门。
集水井临河道过水面一侧井壁上设一孔1.5×2.0m闸门，作为引取冬季河道来水量小及其他枯水时段水质较好时的取水口。根据《水力计算手册》第二版推
荐的堰流流量计算公式3-1-1进行计算取水量：
3
Qmnb 2gH 2
s c 0
式中：Q----取水流量（m3/s）；
σ----淹没系数；
s
σ----侧收缩系数；
c
m----自由溢流的流量系数；
n----闸孔孔数（孔）；
H----包括行进流速水头的堰前水头（m）；
o
通过计算，可以求得拟定闸门尺寸的过水能力，计算结果见表10.3-10：
闸门过水能力计算表
表10.3-10
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|流量|淹没系数|侧收缩系数|流量系数|闸孔孔数|堰前水头|重力加速度|
||Q（m3/s）|σs|σc|m|n(孔)|Ho（m）|g（m/s2）|
|闸孔|1.29|1.0|1.0|0.385|1|0.8|9.81|

根据计算结果，渗管末端集水井侧墙上拟定1.5×2.0m闸门，最大取水流量为1.29m3/s，满足设计取水流量1.24m3/s。在通过闸门引河道地表水时，需要将集水廊道顶部河床回填料挖深0.5m，增大集水廊道集水量，保证闸前水深，达到设计取水流量。
10.4输水工程
10.4.1无压输水管线设计
10.4.1.1管道布置
0-010.86～11+650段：输水管线由取水工程起始，沿金沟河东岸防洪堤由南向北布置，在防洪堤右侧并行约5.3km后，管线沿采砂厂东侧的143团引洪渠由南向北敷设，直至桩号6+062.407处，管线穿越至引洪渠左侧，并与该渠并行至金沟河总干渠3号闸处，在此管线继续向北而行，依次穿越丰产渠、金沟河新干渠及金沟河老干渠，管线在穿越金沟河老干渠后转为西南至东北向，与老干渠并行直至桩号11+650处无压接有压连接井。管线全长11.66km，采用单管布置，管材为预应力钢筋混凝土管，0-010.86～0+160段根据远期规模确定管径为DN1200；0+160～11+650段根据近期规模进行设计，确定管径为DN1000，流速
为2.45m/s～3.91m/s，充满度为0.424～0.609。
10.4.1.2输水管道设计
1、管道流量的确定
近期本工程月最大供水量为 250万m3/月，输水管道设计流量为 1.24m3/s。
远期本工程月最大供水量为333.33万m3/月，输水管道设计流量为1.65m3/s。
2、水力计算
无压输水管采用管径为DN1200和DN1000预应力钢筋混凝土管，单管输水，长度为11.66km。根据规范采用明渠均匀流公式计算，其最大充满度不大于0.7。
Q AC RI
Q
其中：——设计流量；
A——过水断面面积；
C——谢才系数；
R——水力半径；
I——管底纵坡。
无压段输水管水力计算结果详见表10.4-1。
水力计算表
表10.4-1
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|桩号|流量|管径|管内水深|管纵坡|糙率|过水面积|流速|
||Q(m3/s)|d(m)|h(m)|I|n|A(M2)|v(m/s)|
|0-010.86～00+000|1.650|1.2|0.6562|0.0062|0.014|0.63|2.607|
|00+000～00+160|1.650|1.2|0.6571|0.0061|0.014|0.63|2.603|
|00+160～00+600|1.240|1|0.6222|0.0062|0.014|0.51|2.414|
|00+600～01+060|1.240|1|0.4831|0.0140|0.014|0.38|3.300|
|01+060～01+520|1.240|1|0.4959|0.0128|0.014|0.39|3.191|
|01+520～02+000|1.240|1|0.5230|0.0107|0.014|0.42|2.983|
|02+000～02+600|1.240|1|0.4972|0.0127|0.014|0.39|3.181|
|02+000～03+000|1.240|1|0.4748|0.0148|0.014|0.37|3.375|
|03+000～03+380|1.240|1|0.5008|0.0123|0.014|0.39|3.151|
|03+380～03+740|1.240|1|0.4550|0.0172|0.014|0.35|3.565|
|03+740～04+860|1.240|1|0.4753|0.0148|0.014|0.37|3.370|
|04+860～05+560|1.240|1|0.4910|0.0132|0.014|0.38|3.232|
|05+560～05+820|1.240|1|0.5599|0.0085|0.014|0.45|2.741|
|05+820～06+100|1.240|1|0.4484|0.0181|0.014|0.34|3.634|
|06+100～06+340|1.240|1|0.4782|0.0145|0.014|0.37|3.343|
|06+340～06+860|1.240|1|0.4985|0.0125|0.014|0.39|3.170|
|06+860～07+060|1.240|1|0.5527|0.0089|0.014|0.45|2.785|
|07+060～07+280|1.240|1|0.4878|0.0135|0.014|0.38|3.259|
|07+280～07+400|1.240|1|0.5159|0.0112|0.014|0.41|3.035|
|07+400～07+660|1.240|1|0.5823|0.0075|0.014|0.47|2.612|
|07+660～07+820|1.240|1|0.4560|0.0171|0.014|0.35|3.555|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|桩号|流量|管径|管内水深|管纵坡|糙率|过水面积|流速|
||Q(m3/s)|d(m)|h(m)|I|n|A(M2)|v(m/s)|
|07+820～08+000|1.240|1|0.5247|0.0106|0.014|0.42|2.971|
|08+820～08+780|1.240|1|0.4370|0.0198|0.014|0.33|3.759|
|08+780～09+100|1.240|1|0.4346|0.0202|0.014|0.33|3.786|
|08+100～09+460|1.240|1|0.4607|0.0165|0.014|0.35|3.509|
|09+460～09+720|1.240|1|0.4308|0.0209|0.014|0.32|3.831|
|09+720～10+020|1.240|1|0.4368|0.0199|0.014|0.33|3.761|
|10+020～10+160|1.240|1|0.4261|0.0217|0.014|0.32|3.886|
|10+160～10+640|1.240|1|0.4231|0.0223|0.014|0.32|3.922|
|10+640～11+020|1.240|1|0.4636|0.0161|0.014|0.36|3.480|
|11+020～11+320|1.240|1|0.5013|0.0123|0.014|0.39|3.147|
|11+320～11+650|1.240|1|0.4771|0.0146|0.014|0.37|3.353|

10.4.1.3管道纵横断面设计
按照计算的管径，即可进行纵横断面设计。
1、管道纵断面设计
管道纵向基本沿地形走势铺设，在竖向变坡较大的管段进行相应调整。根据《室外给水设计规范》，管道应埋设在冻土层以下。由地质勘察资料可知，整个项目区绝大部分为季节性冻土，标准冻深为1.4m，本设计确定埋深为：管顶以上覆土深度≥1.5m，最大覆土厚度不大于3.0m。
2、管沟基础处理和回填要求
由地质成果可知，在管线勘察深度内，0-010.86～0+152.9段为人工挖掘形成的鱼塘，地下潜水位埋深0.00～4.20m，管基持力层为卵石混合土，预应力钢筋混凝土管对基础要求较低，基础不设保护垫层。管线开挖边坡采用1：2，考虑管道腋角处不易压实，管基础包角120°范围内开挖为弧面。
0+152.9～11+650段管基持力层为卵石混合土，管线开挖边坡采用1：0.75，管基础包角120°范围内开挖为弧面。
管道在回填时分两区回填，对管顶以下Ⅰ区部分的回填土进行人工分层夯实，每层厚度20cm，压实度不小于94%；管顶以上Ⅱ区部分的回填土进行人工分层压实，每层厚度20cm，压实度不小于85%。回填土及夯填土要求土质均匀，靠近管壁 20cm内土层不允许含有直径大于 5cm的石块和膨胀土，也不得含树枝、草木等有机物。
管槽开挖成梯形断面，开挖出的土料堆于管沟一侧。管顶以上埋深1.5m，
底宽B=2b+D=2m，其中D管道外径为1m，b管道一侧工作面宽度为0.5m。
在满足上述要求的情况下，管沟应力求平顺，减少不必要的转点和起伏，具
体设计见纵横断面设计图。
3、K0+22.54～K0+152.9段管道抗浮计算
根据地质勘察报告，该段为人工挖掘形成的鱼塘，勘察期间地下潜水位埋深为0.00～4.20m。根据浮力计算公式复核管道抗浮能力。
浮力计算公式：F浮＝ρ gV
液 排
式中：
ρ= 1000kg/m3
液
g=9.8N/kg
V为排开水的体积
排
通过计算，可以求得管道的浮力和管道重力见下表。
管道浮力计算表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|水密度（kg/m3）|管道体积（m3）|单位长度（m）|g|F浮力(N)|单位管重(N)|
|1000|3.925|5|9.8|38465|38220|

根据上表计算结果，管道自身重量稍小于浮力，为保证管道的安全，可在安装管节过程中对管顶以上增加 0.5m覆土盖重，留出管节接口处以便试压检查。
10.4.1.4管道附属设备
为了控制或确保系统正常运行，系统中必须安装必要的附属设备，即控制、量测与保护装置。
（1）控制设备
进水闸：进水闸是指安装在管道入口的闸门，其作用是控制整个管线的运行，根据集水井水位，通过开启闸门开度，控制管道引水流量。本次进水闸采用平板铸铁闸门，设置在取水工程末端闸井无压管进口处，共计1个。
（2）计量设备
流量计安装在管道首端，用来检测、计量输水管道实际引水流量。该段管线在桩号0+400检查井内设置1个流量计。
10.4.1.5管道附属建筑物
1、0+160分水井
本次考虑0+000～0+160段输水管线根据远期规模进行设计，一次建成，0+160～11+650段根据近期规模进行设计，采用单管布置。为预留远期管线取水
口，需在0+160处设置分水井，井内埋设两条管道，其中一条管道接近期输水管，
另一条管道为预埋远期管，初步确定预埋管直径为DN1000的预应力钢筋混凝土管，并安装阀门封堵，阀门采用软密封蝶阀。
分水井设置在桩号0+160处，采用钢筋混凝土结构，长×宽×高：5.55×3.9×3.05，顶板厚15cm，底板厚30cm，边墙厚25cm，中间墙厚45cm。进水管管底高程为804.15m，近远期出水管管底高程为804.15m。根据地质报告，分水井基底持力层为级配不良砾，基础开挖后仅对其进行平整即可。设计详见分水井设计图。
2、11+650稳流井
在无压管道与有压管道连接处需设置稳流井，以保证无压管道自由出流，同时又能满足有压管道的淹没水深，实现无压管流与有压管流的平稳转换。为了使系统能安全运行，稳流井具有自动溢流的功能，多余的流量自动溢出，溢流管设在输水管道右侧，便于将水排至金沟河老干渠中。同时，为与远期管线连通，以保证其中一条管道局部发生故障时由另一条并行管道替代，提高供水保证率，需在稳流井内预留连通管，初步确定预留连通管为DN1000的预应力钢筋混凝土管，并安装切换阀门。
稳流井设置在桩号11+650处，采用钢筋混凝土结构，长×宽×高：2.8×2.8×5.05，顶板厚15cm，底板厚35cm，边墙厚35cm。稳流井设计水位为641.36m，进水管管底高程为640.88m，连通管管底高程为638.28m，出水管管底高程为638.28m。根据地质报告，稳流井基底持力层为级配不良砾，基础开挖后仅对其进行平整即可。设计详见稳流井设计图。
3、检查井
无压管线平均间隔约 400m左右设置检查井，兼补气和检修的作用，检查井为钢筋混凝土结构，该段管线共设置29座，采用钢筋混凝土结构，长×宽×高：2.0×2.0×2.6，顶板厚15cm，底板厚30cm，边墙厚25cm。根据地质报告，检查井基底持力层为级配不良砾，基础开挖后仅对其进行平整即可。设计详见检查井设计图。
检查井特性表
表10.4-2
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|桩号|流槽底高程|流槽顶高程|桩号|流槽底高程|流槽顶高程|
|0+400|802.73|803.73|6+400|725.05|726.05|
|0+800|799.83|800.83|6+800|720.03|721.03|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|桩号|流槽底高程|流槽顶高程|桩号|流槽底高程|流槽顶高程|
|1+200|795.94|796.94|7+220|715.34|716.34|
|1+640|790.58|791.58|7+440|712.89|713.89|
|2+000|786.74|787.74|7+800|708.84|709.84|
|2+400|781.68|782.68|8+200|703.12|704.12|
|2+800|776.19|777.19|8+600|696.15|697.15|
|3+200|770.75|771.75|9+000|688.57|689.57|
|3+600|764.75|765.75|9+400|681.61|682.61|
|4+000|758.50|759.5|9+800|673.60|674.6|
|4+400|752.59|753.59|10+200|665.30|666.3|
|4+800|746.69|747.69|10+600|656.39|657.39|
|5+200|741.31|742.31|11+000|649.70|650.7|
|5+600|736.22|737.22|11+400|644.52|645.52|
|6+000|731.08|732.08||||

4、管道沿线交叉建筑物
该段管道与已有道路交叉，本次考虑管道穿越道路设计为盖板涵型式，共布置穿路盖板涵2座，供水管道从盖板涵中穿过以保证管道上部不受车载影响。盖板涵结构型式为重力式 C20混凝土桥台，C30钢筋混凝土预制桥板结构，盖板涵净空1.55m，底宽2.0m，满足管道铺设安装要求。根据地质报告，盖板涵基底持力层为级配不良砾，基础开挖后仅对其进行平整即可。盖板涵特性表详见表10.4-3。
盖板涵特性表
表10.4-3
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|桩号|管底高程|管径|涵顶高程|路面高程|涵长（B)|备注|
|7+196.5|715.66|DN1000预应力钢筋混凝土管|717.66|720.88|5m|砂砾石路面|
|7+340|712.86|DN1000预应力钢筋混凝土管|714.86|718.80|7m|砂砾石路面|

10.4.2有压输水管线设计
10.4.2.1管道布置
11+650～18+670.4段：由于该段地势较为平缓，且第三水厂地势较高，高程为597m。同时应水厂要求，需在水厂进水管处预留 12m水头，因此，该段采用有压重力输水，并从桩号11+650处开始积累水头。管线由桩号11+650处无压接有压稳流井起始，管线布置在老干渠左侧，与老干渠并行至新老干渠汇合处，并穿越至干渠右侧，最终沿南五宫水库南侧绕行至第三水厂。管线全长7.02km，采用单管布置，管材为DN800玻璃钢管，静水压40m以下采用压力等级0.6MPa，
静水压超过40m时采用1.0MPa，具体分段桩号见管线纵断面设计图，刚度均为
10000N/m2，流速为2.47m/s，动水压范围为2～19.77m，静水压范围为2～48.29m。
10.4.2.2输水管道设计
有压输水管采用管径DN800，压力等级 0.6 MPa和1.0MPa，刚度为10000N/m2的玻璃钢管，按照近期需要采用单管输水，有压管线总长为7.02km。
根据规范采用舍齐公式进行管线损失计算：
h v2
i
y

d C2R
j
i——管道单位长度的水头损失（水力坡降）；
C——流速系数；
R——水力半径（m）；
1
1
C R6
n
n—管道的粗糙系数。
管道局部水头损失可按沿程水头损失的5％～10％计算，本设计取10％。有压段输水管水头损失计算见表10.4-4。
有压段输水管水力计算表
表10.4-4
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|桩号|流量Q(m3/s)|管内径D(mm)|流速v(m/s)|过水面积A（m2）|糙率n|累计水头损失(m)|动水头(m)|
|11+650～11+820|1.24|800|2.47|0.50|0.009||2.40|
|11+820～11+900|1.24|800|2.47|0.50|0.009|1.16|4.13|
|11+900～11+920|1.24|800|2.47|0.50|0.009|1.25|3.44|
|11+920～12+300|1.24|800|2.47|0.50|0.009|3.02|4.39|
|12+300～12+520|1.24|800|2.47|0.50|0.009|4.04|6.42|
|12+520～12+700|1.24|800|2.47|0.50|0.009|4.87|7.03|
|12+700～13+000|1.24|800|2.47|0.50|0.009|6.26|9.65|
|12+000～13+158.19|1.24|800|2.47|0.50|0.009|7.00|8.19|
|13+158.19～13+480|1.24|800|2.47|0.50|0.009|8.49|8.80|
|13+480～13+620|1.24|800|2.47|0.50|0.009|9.14|8.62|
|13+620～13+840|1.24|800|2.47|0.50|0.009|10.16|10.13|
|13+840～14+220|1.24|800|2.47|0.50|0.009|11.93|12.28|
|14+220～14+420|1.24|800|2.47|0.50|0.009|12.85|12.25|
|14+420～14+820|1.24|800|2.47|0.50|0.009|14.71|12.52|
|14+420～15+000|1.24|800|2.47|0.50|0.009|15.55|12.11|
|15+000～15+200|1.24|800|2.47|0.50|0.009|16.47|13.26|
|15+200～15+320|1.24|800|2.47|0.50|0.009|17.03|13.59|
|15+320～15+800|1.24|800|2.47|0.50|0.009|19.26|13.13|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|桩号|流量Q(m3/s)|管内径D(mm)|流速v(m/s)|过水面积A（m2）|糙率n|累计水头损失(m)|动水头(m)|
|15+800～16+500|1.24|800|2.47|0.50|0.009|22.51|15.73|
|16+500～16+800|1.24|800|2.47|0.50|0.009|23.90|15.42|
|16+800～16+940|1.24|800|2.47|0.50|0.009|24.55|15.31|
|16+940～17+220|1.24|800|2.47|0.50|0.009|25.85|17.00|
|17+220～17+260|1.24|800|2.47|0.50|0.009|26.03|19.19|
|17+260～17+460|1.24|800|2.47|0.50|0.009|26.96|19.34|
|17+460～17+620|1.24|800|2.47|0.50|0.009|27.70|18.59|
|17+460～17+940|1.24|800|2.47|0.50|0.009|29.19|17.61|
|17+940～18+220|1.24|800|2.47|0.50|0.009|30.49|18.20|
|18+220～18+560|1.24|800|2.47|0.50|0.009|32.07|13.87|
|18+220～18+670.40|1.24|800|2.47|0.50|0.009|32.58|12.61|

10.4.2.3管道纵横断面设计
按照计算的管径，即可进行纵横断面设计。
1、管道纵断面设计
管道纵向基本沿地形走势铺设，在竖向变坡较大的管段进行相应调整。根据《室外给水设计规范》，管道应埋设在冻土层以下。由地质勘察资料可知，整个项目区绝大部分为季节性冻土，标准冻深为1.4m，本设计确定埋深为：管顶以上覆土深度≥1.5m，最大覆土厚度不大于3.0m。
2、管沟基础处理和回填要求
由地质成果可知，在管线勘察深度内，11+650～18+670.4段场地为级配不良砾，基础只需增设保护垫层即可；管线开挖边坡采用1：0.75，管基础采用 10cm厚中粗砂垫层，管道两侧包角120°范围内回填 21cm厚中粗砂垫层，垫层相对密度不小于0.75。
管道在回填时分两区回填，对管顶以下Ⅰ区部分的回填土进行人工分层夯实，每层厚度20cm，压实度不小于94%；管顶以上Ⅱ区部分的回填土进行人工分层压实，每层厚度20cm，压实度不小于85%。回填土及夯填土要求土质均匀，靠近管壁 20cm内土层不允许含有直径大于 5cm的石块和膨胀土，也不得含树枝、草木等有机物。
管槽开挖成梯形断面，开挖出的土料堆于管沟一侧。管顶以上埋深1.5m，底宽B=2b+D=1.6m，其中D管道外径为0.8m，b管道一侧工作面宽度为0.4m。
在满足上述要求的情况下，管沟应力求平顺，减少不必要的转点和起伏，具
体设计见纵横断面设计图。
10.4.2.4管道附属设备
为了控制或确保系统正常运行，系统中必须安装必要的附属设备，即控制、量测与保护装置。
（1）控制设备
进水阀：进水阀是指安装在有压管道入口的阀门，其作用是控制有压段管线的运行，根据稳流井水位，控制管道引水流量。考虑开启方便迅捷，进水阀门使用软密封蝶阀，设置在桩号11+660处。
减压控制阀：减压阀是安装在管道出口的阀门，其作用是通过调节将进口压力减至某一需要的出口压力，并依靠介质本身的能量，使出口压力自动保持稳定，以保证管道的安全运行。此次在桩号18+660处设置多喷孔减压控制阀（工作阀）和软密封蝶阀（检修阀）各1个。
（2）计量设备
流量计安装在管道末端，用来检测、计量输水管道实际引水流量，以便观测管道沿线渗漏损失量。该段管线在桩号18+640处设置1个流量计。
（3）放空排水阀
管道沿线为便于检修、排水，需在管道最低处设置放空排水阀。根据管线布置，在管线桩号18+220处设排水阀1个。
（4）进排气阀
进排气阀的口径与所处位置和与其连接的管道口径有关，本工程 DN800mm的干管选用DN150mm复合式进排气阀。为方便检修，进排气阀下安装弹性座封闸阀，闸阀规格尺寸与进排气阀配套，管线共设进排气阀9个。
10.4.2.5管道附属建筑物
1、镇墩
管道转弯处和末端均需修建镇墩，镇墩为钢筋砼结构，以确保管道安全。管线共设置镇墩6座。根据地质报告，镇墩基底持力层为级配不良砾，基础开挖后仅对其进行平整即可。设计详见镇墩设计图。
2、阀门井
各种控制阀、放空排水阀、进排气阀均设置在阀门井内，阀门井采用钢筋砼结构。根据地质报告，阀门井基底持力层为级配不良砾，基础开挖后仅对其进行平整即可。阀井尺寸根据不同阀件分别确定，11+660阀井长×宽×高：3.4×2.3
×2.65m；18+220排水井长×宽×高：2.0×2.8×2.65m；18+640流量计井长×宽×高：2.3×2.3×2.65m；18+660减压阀井长×宽×高：5.15×2.3×2.65m；进排气阀井长×宽×高：2.3×2.3×2.65m。设计详见各阀井设计图。
阀门井特性表
表10.4-5
|||||
|-|-|-|-|
|名称|桩号|管底高程|管中心高程|
|阀井|11+660|638.13|638.53|
|排水井|18+220|591.5|591.9|
|流量计井|18+640|594.79|595.19|
|减压阀井|18+660|594.93|595.33|
|进排气井|12+500|630.01|630.41|
||13+300|624.07|624.47|
||14+100|617.22|617.62|
||14+900|612.77|613.17|
||15+700|608.17|608.57|
||16+500|601.95|602.35|
||17+300|594.75|595.15|
||18+100|592.14|592.54|
||18+500|593.76|594.16|

3、管道沿线交叉建筑物
该段管道与已有道路交叉，本次考虑管道穿越道路设计为盖板涵型式，共布置穿路盖板涵4座，供水管道从盖板涵中穿过以保证管道上部不受车载影响。盖板涵结构型式为重力式 C20混凝土桥台，C30钢筋混凝土预制桥板结构，盖板涵净空1.55m，底宽2.0m，满足管道铺设安装要求。根据地质报告，盖板涵基底持力层为级配不良砾，基础开挖后仅对其进行平整即可。具体设计详见管线穿路防护盖板涵设计图。盖板涵特性表详见表10.4-6。
盖板涵特性表
表10.4-6
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|桩号|管底高程|管径|涵顶高程|路面高程|涵长（B)|备注|
|13+312.99|623.99|DN800玻璃钢管|625.99|627.64|6m|土路|
|15+083.2|611.67|DN800玻璃钢管|613.67|614.71|3m|土路|
|15+722|608.09|DN800玻璃钢管|610.09|611.99|6m|油路|
|17+100|598.62|DN800玻璃钢管|600.62|602.83|6m|油路|

10.5第三水厂
10.5.1工艺设计
10.5.1.1设计依据
《室外给水设计规范》（GB50013-2006）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）
《生活饮用水聚合氯化铝》（GB15892-2009）
《滤池气水冲洗设计规程》（CECS50：1993）
《城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准》（CJJ41-91）
《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ58-2009）
《城市给水工程项目建设标准》（建标120-2009）
《二次供水消毒设备选用与安装》（02S104）
《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》（CECS138：2002）
《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-2002）
10.5.1.2设计原则
1、严格执行国家和地方环保、卫生和安全等法规，经处理后主要水质指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2、设计中坚持科学态度，采用的水处理工艺既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单、运行管理方便等特点。
3、水处理构筑物的生产能力，应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计，并按原水水质最不利情况进行校核。水厂自用水量一般为采用供水量的5%~10%。
4、水厂应按近期设计，并考虑远期的发展。
5、水厂设计中应考虑各构筑物或设备检修、清洗及部分停止工作，仍能满足用水要求。
6、水厂机械化和自动化程度，应本着提高科学管理和增加经济效益的原则。
根据实际生产要求，技术经济合理和设备供应情况，妥善确定，逐步提高。
7、设计中必须遵守有关设计规范的规定。
10.5.1.3配水井
配水井设置的目的是将原水均匀分配至各絮凝沉淀池进行处理，当配水井水位超过最高水位时，通过溢流堰进行溢流。
配水井尺寸：12.0×8.0×11.5m，数量：1座，结构：半地埋钢混。
10.5.1.4管道混合器
（1）管道混合器的特点
管道混合器是在管道内安放一定形状的导流叶片，使水流产生分离或旋流，以增加混合效果，使药剂具有扩散速度快的特点，是两种介质在瞬间内达到快速混合，其需要的能量由水流本身提供。静态混合器有设备简单、投资低、安装容
易、不经常检修、效果显著等特点，但水头损失大，为0.5～0.8m。
（2）管道混合器工艺参数
型号：DN700 4只
设计流速0.79m/s 混合单体与管中心线夹角为26.5°
安装在絮凝池之前，用于絮凝加药。
10.5.1.5混凝加药系统
（1）混凝原理：混凝阶段所处理的对象，主要是水中悬浮物和胶体杂质，是水处理工艺的一个重要环节，其完善程度对后续工艺如沉淀、过滤影响很大。
水的混凝处理是向水中投加混凝剂，通过混凝剂水解产物压缩胶体颗粒的扩散层，达到胶体脱稳而相互凝聚或者通过混凝剂的水结和缩聚反应而形成的高聚物的强烈吸附架桥作用，使胶体被吸附粘结，从而达到去除胶体颗粒的目的。
（2）药剂选择
混凝剂的选择应符合以下基本要求：混凝效果好、对人体无害、使用方便、货源充足、价格低廉。根据水质特点，选用聚合氯化铝（PAC）。它具有混凝效果好、用量少、总净水费用低、温度和PH适应性强等特点。
（3）投药量的确定
设计水量Q=100000m3/d×1.05=105000m3/d=4375m3/h（含5%自用水量）
混凝剂的最大投加量为12mg/L。
每日投加量=105000m3/d×12g/m3=1260kg/d=52.5kg/h
投加溶液量为=52.5/0.10=525kg/h=525L/h
药剂的计量和投加采用计量泵投加，设计采用隔膜计量泵。Q=315L/h，p=0.25KW，P=0.5MPa。数量：3台，2用1备。
（4）溶液池和溶解池工艺参数
药溶液的浓度b=10%，每日调制1次
溶液池的容积：W=uQ/（417bn）=12×4375/（417×10×1）=12.6m3。
溶液池设置 3座，每座尺寸，长：2.0m；宽：2.0m；高：1.5m，其中超高0.3m。
溶解池设置2座，长：3.0m；宽2.0m；高：1.5m，其中超高0.3m。
采用电动搅拌机进行溶解池及溶液池的搅拌。单机功率为：3kw，共 5台。
药剂需储存1个月的用量计算，药剂堆放高度一般为1.5m。
药剂的有效堆放面积：50m2
设计加药间储药间一座，其结构尺寸为L×B×H=20.0×12.0×7.5m。
10.5.1.6机械混合池
设计水量Q=100000m3/d×1.05=105000m3/d=4375m3/h=1.22m3/s（含5%自用水量），分为2组，每组又分为2个系列，每个系列处理量为1.22/4=0.305m3/s。
（1）机械混合的形式为桨式搅拌器，搅拌器混合时间为10-30s。
（2）混合池采用机械混合池，混合时间为t=30s，速度梯度为G=500s-1，有效水深2.5m。
混合时间为27s，机械混合池有效容积V=Qt=0.305×27=8.24m3，则机械混合池面积为A=V/H=9.15/2.5=3.3m2，机械混合池尺寸1.84×1.84×3.8m。其中有效水深2.5m，泥斗深1.0m，超高0.3m。
池内放置平桨叶搅拌机一套，桨叶外径：Φ1200，转速：23.9rpm，搅拌功率：4kw。
10.5.1.7栅条絮凝池
为了节省建设费用和节约水厂占地面积，栅条絮凝池和斜管沉淀池合建，冬天天气较冷，低温时反应和沉淀会影响处理效果，把絮凝和反应沉淀都放到室内。
1、栅条絮凝池
栅条絮凝池的平面布置由多格竖井串联而成。絮凝池分成许多面积相等的方格，进水水流顺序从一格流向下一格，上下交错流动，直至出口，在分格内水平放置网格，通过网格的孔隙时，水流收缩，过网孔后水流扩大，形成良好的絮凝条件。考虑到单池处理规模不可过大，单组面积过大会影响效果，故絮凝池分成两组，每组分3个絮凝阶段，并联运行。
水厂的水量按 10.5万 m3/d计（含5%自用水量）；分为两组，每组 5.25万m3/d，每组又分为 2座絮凝池，絮凝池每个阶段的设计上升流速为0.116m/s、0.0884m/s、0.059m/s，絮凝时间为23.6分钟，絮凝池的有效容积为270m3，有效水深为4.50m，分为两个絮凝池。
第一阶段竖井上升流速为 0.116m/s，每个分格的尺寸为1.60×0.82m，有 9格，各网格之间的孔洞流速为0.288m/s，则孔洞尺寸为1.6×0.66m；
第二阶段竖井上升流速为0.0884m/s，每个分格的尺寸为1.60×1.075m，各网格之间的孔洞流速为0.22m/s，有8格，孔洞尺寸为1.60×0.86m；
第三阶段竖井上升流速为0.059m/s，每个分格的尺寸为2.4×1.075m，各网格之间的过孔流速为0.12m/s，有8格，孔洞尺寸为2.4×1.05m。
池的超高为0.50m，有效水深为4.50m，泥斗深度为1.20m，池体总高度为6.20米；每座絮凝池的平面尺寸为B×L=10.0×6.0m。
栅条絮凝池的设计参数：
规格：L×B×H=10.0m×6.0m×6.2m 有效水深：4.50m
絮凝时间：23.6min 有效容积：270m3
第一阶段尺寸为1.60×0.820m，上升流速0.116m/s，过孔流速0.288m/s；
第二阶段尺寸为1.60×1.075m，上升流速0.0884m/s，过孔流速0.22m/s；
第三阶段尺寸为2.40×1.075m，上升流速0.059m/s，过孔流速0.12m/s。
此水厂共设置4座絮凝池。
10.5.1.8斜管沉淀池
斜管沉淀池的主要作用在于将絮凝生成的絮凝体从水中分离出来，降低水中的浊度，达到D型滤池的进水要求。
本工程的斜管沉淀池是在絮凝池出水后，其设计表面负荷一般取 9.0m3/（m2·h）。斜管的倾角为 70度，斜管长度为1.0m；斜管沉淀池颗粒沉降速度为0.4mm/s。
超高取：0.60m
斜管上部水深：1.13m
斜管垂直高度：0.85m
斜管下部高度：0.59m
配水花墙高度：1.53m
配水花墙下部水深：0.30m
泥斗高度：1.20m
沉淀池总高度=0.60+1.13+0.85+0.59+1.53+0.30+1.20=6.20m
斜管沉淀池面积为：A=Q/0.91·n·q=2187.5/0.97×2×9=125m2（设计2池）
沉淀池面积为125m2。
沉淀池规格为：L×B×H=10.0×12.5×6.2m，4座斜管沉淀池。
10.5.1.9D型滤池
D型滤池是代替传统砂滤池的一种新型净水设备，它是在 V型滤池基础上
改造而成的。它是以国家 863科技成果，国家火炬项目，国家重点推荐新产品，清华大学发明专利—彗星式纤维滤料（也称 863自适应滤料，专利号：98249298）为核心技术，取代了传统的石英砂过滤技术，确保滤料达到高效、广域、变速、自适应，具有世界领先创新水平。
D型滤池技术特点和优越性
※高精度：DA超高速D型滤池对2µm颗粒的去除率为95%以上；
※超高速：在确保高精度过滤前提下，D型滤池的过滤速度为15~18m/h；
※耐冲击性强：滤池的前级工艺一般为栅条反应斜管沉淀，一旦前级工艺出故障，水质变差或者不稳定时，其他滤池出水浊度很难达到1NTU之下，而 DA超高速 D型滤池可适用于不同的水质，对原水悬浮物浓度及变化有很好的适应性，进水浊度30NTU以下出水浊度能达到1NTU之下；
※纳污量大：在处理水量、进出水平均浓度、过滤周期以及滤层高度相等的情况下，DA超高速 D型滤池的纳污量是其他滤池的4倍左右；
※反冲洗耗水量低：DA超高速D型滤池的反冲洗耗水率为1%左右，而其他滤池的反冲洗耗水率为3%左右；
※低温低浊水易处理：其他滤池对低温低浊水处理一直被视为最难处理的，DA超高速D型滤池由于滤料以及滤床本身的特点，采用微絮凝过滤，当生成粒径大约为2µm以上的微絮凝粒后立即进行过滤，低温低浊水进水<10NTU，出水<1NTU；
※自动控制工艺简单：DA超高速D型滤池采用变水位恒流量控制，控制方式简单，还可以进行手动过滤和反冲洗操作；
※前置处理简便：DA超高速D型滤池可以进行微絮凝接触过滤，因此絮凝池的体积可比常规的絮凝池缩小1/4，由于DA超高速D型滤池耐冲击性强；
※加药量少，运行费用低：在同样的原水水质情况下 DA超高速 D型滤池比其他滤池的絮凝剂投加量低40%以上；
※整个系统占地面积少，总投资省：DA超高速 D型滤池前置处理的减少，周期产水量的提高，自动控制的简单务实，给用户节约更多的土地投资、土建投资和设备投资。
①主要工艺参数
滤速：设计采用 2组，每组 6池，单池24.0m2的滤池，钢筋混凝土结构，
单池滤速为15.19m/h。滤料采用 DA863彗星式纤维滤料，滤料规格Φ2.5×0.65×（25-30）mm。详图见平面布置图。
滤料上水头：滤料上水头随着过滤的进行逐渐增加，最大水头2-2.50m。
②滤池反冲洗：反冲洗分四个阶段：
a．清水冲洗：冲洗历时1～2min，冲洗强度6L/（m2·s）。
b.单独气洗：历时3～4min，气洗强度28L/（m2·s）。
c.气水同时反冲洗：历时8～10min，气洗强度28L/（m2·s），水洗强度 6L/（m2·s）。
d.清水漂洗：冲洗历时3～4min，冲洗强度6L/（m2·s）。
反冲洗全过程伴有表面扫洗，表面扫洗强度2.8L/（m2·s）。
③配套设备
反洗水泵
单台流量：Q=260m3/h
扬程：H=18.5m
配套电机功率：N=18.5kw
数量：3台（2用1备）
反洗风机
型号：HSR-200
单台风量：Q=30.54m3/min
升压：△P=50kpa
配套电机功率：N=45kw
数量：3台（2用1备）
反洗设备间内设置潜水排污泵1台，流量：Q=8m3/h，H=15m，N=1.5kw。
④整体浇筑滤板
采用专用塑制模板现场整体连续浇筑，并与滤池池壁连接为一体的、可安装可调式滤头的钢筋混凝土滤板。
10.5.1.10清水池
由于取水工程至第三水厂之间的输水管线为单管布置，为了提高供水的安全性，本次设计清水池有效容量按近期最高日用水量的30%考虑。为保证处理工艺能够连续运行和供水的连续性，在滤池和供水管线之间建造三座有效容积为
V=10000m3的清水池，三池连通。进出清水池有清水池进水阀门井、清水池出水阀门井。
10.5.1.11二氧化氯发生器
二氧化氯是一种适用广泛、消毒效果较理想的消毒剂；它具有杀菌、灭病毒、除去微量的有机污染物和某些无机物，并有防臭、脱色等多种消毒净化功能，且无副作用。二氧化氯发生器是现阶段应用较为广泛的一种消毒设备。
二氧化氯发生器标准配置含有主机、计量泵、原料罐、控制器、水射器等。
设备间内设置轴流风机用于设备间的通风。加氯间设置泄氯报警仪，并设余氯监测保护装置，对工作人员配发防护面具，防护服装。二氧化氯发生器由原料储存系统、供料系统、反应系统、吸收系统和安全保障系统组成，外壳为 PVC材质外层喷漆高档汽车漆。
投加消毒剂点设在清水池进水管口处，为确保供水水质，消毒剂与水接触时间不得低于 30分钟，出水厂自由性余氯控制在 0.5毫克/升，在管网末梢控制在0.05～0.1毫克/升。
根据规范设计要求，二氧化氯的投加量与原水水质和投加用途有关，一般约在1.0~2.0mg/L范围。根据原水水质情况，有效氯投加量按2.0g/m3原水投加，加氯量Qa=0.001aQ设计=0.001×2.0×105000/24=8.75kg/h
二氧化氯发生器选用有效氯气产量10kg/h，配置三套，一套用于前加氯二氧化氯预氧化除铁，一套用于后加氯消毒，另一套作为备用，单台功率为N=4.5kW，设备尺寸800×680×1450，动力水压0.25MPa。
10.5.1.12污泥脱水系统
水厂产生的生产污泥主要来自絮凝沉淀池排泥水和 D型滤池反冲洗排水。
将这部分污泥首先通过排污渠进入污泥调节池中，污泥调节池中设有潜水搅拌机进行搅拌，使泥水充分混合后，通过污泥泵泵入污泥浓缩池中，污泥在污泥浓缩池内迅速沉降，沉降后的污泥通过污泥浓缩池下部的排泥管排入污泥池内，池内的污泥再通过螺杆泵打入脱水机中，进行泥水分离，最终的泥块外运。污泥浓缩池内的上清液自流进入上清液回流池，通过离心泵泵入原处理系统的配水井内，再进行处理回用。
污泥调节池设置两组，每组规格：L×B×H=15.0×10.0×4.6m。内设置 4台潜水搅拌机，功率：4kW。
提升泵坑尺寸：20.3×4.0×3.0m；提升泵设计参数：流量：70m3/h；扬程：13.6m；
功率：5.5kW；数量：4台。
污泥浓缩池设置2组。每组规格：8.5×4.8×5.6m。池内设置DN200的排泥管，设置 DN200电动及手动蝶阀，数量：各 2只。总污泥浓缩设备间尺寸为：24.1×17.6×7.2m；
阀门井规格：9.9×1.2×1.5m；1座。
污泥池规格：9.9×3.0×4.0m；1座。
螺杆泵坑规格：9.9×4.0×4.0m；1座。螺杆泵参数：流量：12m3/h；压力：0.6Mpa；功率：4.0kw；数量：3台。
污泥脱水间规格：11.0×9.9×7.2m。内设置两台板框式压滤机，处理量6.2-11.5m3/h；泥饼的含水率：68%。
上清液回流池规格：10.0×4.9×5.6m。上清液回流泵型号：流量：100m3/h；
扬程：20m；功率：11kW；四台，两用两备。
污泥加药装置，溶液罐的规格为直径：1000mm，高：1.5m；2台。计量泵型号为：72L/h；功率：250W；3台，一用两备。
10.5.2建筑设计
10.5.2.1设计依据：
《民用建筑设计通则》 （GB50352-2005）
《办公楼建筑设计规范》 （JGJ67-2006）
《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）
《建筑设计防火规范》 （GB50016-2006）
《锅炉房设计规范》 （GB50041-2008）
《饮食建筑设计规范》 （JGJ64-89）
《无障碍设计规范》 （GB50763-2012）
《汽车库，修车库，停车场设计防火规范》 （GB50067-97）
《公共建筑节能设计标准新疆维吾尔自治区实施细则》（XJJ034-2011）
10.5.2.2建筑设计
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|建筑物名称|层数|层高(m)|面积(m2)|结构形式|
|1|值班室|1|3.6|46.75|砖混结构|
|2|综合办公楼|3|3.6|1667.82|框架结构|
|3|（办公、食堂）机修间、车库及仓库|1|5.1|215.18|框架结构|
|4|进水控制井|1|4.5|264.00|框架结构|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5|加药间|1|6.5|286.42|框架结构|
|6|反冲洗间、加氯间、配电间|1|5.4|446.34|框架结构|
|7|水处理车间|1|10.0|3271.06|框架结构|
|8|泥处理车间|1|7.2|942.11|框架结构|
|9|锅炉房|1|8.7|137.8|框架结构|

10.5.2.3立面设计
各建筑物在面积、层高、层数除满足工艺要求外，在立面造型上既不落俗套，又要展现现代工业的建筑面貌，在色彩运用上既要突破工业建筑通常灰暗呆板的老面孔，同时兼顾当地习惯、风土、气候人情等诸多因素。
围绕办公楼，建构筑物各种体量组合及色彩变化上尽量营造一种地域风情的建筑氛围，尽量选用符合当地习惯，色彩明快，对比强烈的各式面砖进行建筑立面装饰。尽量突出门、窗套、檐口等部位的色彩变化。
10.5.2.4建筑项目主要特征表（一）
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称 类别|值班室|综合办公楼|机修间、车库及仓库|
|建筑使用年限|50年|50年|50年|
|建筑耐火等级|二级|二级|二级|
|建筑类别|三类|三类|三类|
|建筑抗震烈度|8度|8度|8度|
|屋面防水等级|Ⅱ级|Ⅱ级|Ⅱ级|
|主要结构选型|砖混|框架|框架|
|建筑层数|一层|三层|一层|
|建筑基地面积|46.75㎡|555.94㎡|215.18㎡|
|建筑面积|46.75㎡|1667.82㎡|215.18㎡|

10.5.2.5建筑项目主要特征表（二）
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称 类别|水处理车间|锅炉房|加氯间，配电间， 反冲洗间|
|建筑使用年限|50年|50年|50年|
|建筑耐火等级|二级|二级|二级|
|建筑类别|三类|丁类厂房|三类|
|建筑抗震烈度|8度|8度|8度|
|屋面防水等级|Ⅱ级|Ⅱ级|Ⅱ级|
|主要结构选型|框架|框架|框架|
|建筑层数|一层|一层|一层|
|建筑基地面积|3271.06㎡|137.8㎡|446.34㎡|
|建筑面积|3271.06㎡|137.8㎡|446.34㎡|

10.5.2.6建筑项目主要特征表（三）
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称 类别|加药间|泥处理车间|进水控制井|
|建筑使用年限|50年|50年|50年|
|建筑耐火等级|二级|二级|二级|
|建筑类别|三类|三类|三类|
|建筑抗震烈度|8度|8度|8度|
|屋面防水等级|Ⅱ级|Ⅱ级|Ⅱ级|
|主要结构选型|框架|框架|框架|
|建筑层数|一层|一层|一层|
|建筑基地面积|286.42㎡|942.11㎡|264.00㎡|

|||||
|-|-|-|-|
|项目名称 类别|加药间|泥处理车间|进水控制井|
|建筑面积|286.42㎡|942.11㎡|264.0㎡|

10.5.2.7建筑装修标准说明（一）
|||||
|-|-|-|-|
|名称类别|值班室|综合办公楼|机修间、车库及仓库|
|屋面防水|2+3厚自带保护层SBS防水卷材两道|2+3厚自带保护层SBS防水卷材两道|2+3厚自带保护层SBS防水卷材两道|
|外墙面|外墙防水涂料|外墙防水涂料|外墙防水涂料|
|外门|四防门|铝合金大 门|钢木大门|
|窗|单框中空双玻塑钢节能窗（外设防护铁栅栏）|单框中空双玻塑钢节能窗|单框双玻塑钢节能窗（外设防护铁栅栏）|
|散水|混凝土散水|混凝土散水|混凝土散水|
|坡道||水泥砂浆|水泥砂浆|
|台阶|砖砌台阶|砖砌台阶|砖砌台阶|
|顶棚材料|乳胶漆。|除卫生间，盥洗室，厨房外刷乳胶|乳胶漆。|
|内墙面材|乳胶漆。|漆漆。乳胶漆。|乳胶漆。|
|料内门|实木门|实木门|实木门|
|墙裙|房间刷油漆墙裙1.2米高|卫生间、盥洗室、厨房贴磁砖到顶，化验室刷油漆墙裙1.2米高|刷油漆墙裙1.2米高|
|地面|地砖地面|地砖地面|细石混凝土地面|
|楼面||地砖楼面||
|踢脚|地砖踢脚|地砖踢脚|水泥踢脚|

10.5.2.8建筑装修标准说明（二）
|||||
|-|-|-|-|
|名称类别|水处理间|锅炉房|加氯间， 配电间，反冲洗间|
|屋面防水|2+3厚自带保护层SBS防水卷材两道|2+3厚自带保护层SBS防水卷材两道|2+3厚自带保护层SBS防水卷材两道|
|外墙面|外墙防水涂料|外墙防水涂料|外墙防水涂料|
|外门|实木门|实木大门|实木门|
|窗|单框中空双玻塑钢节能窗|单框中空双玻塑钢节能窗|单框双玻塑钢节能窗（外设防护铁栅栏）|
|散水|混凝土散水|混凝土散水|混凝土散水|
|坡道|水泥砂浆|水泥砂浆|水泥砂浆|
|台阶|砖砌台阶|砖砌台阶|砖砌台阶|
|顶棚材料|水泥顶棚|乳胶漆。|乳胶漆。|
|内墙面材|水泥墙面|乳胶漆。|乳胶漆。|
|料内门|实木门|实木门|实木门|
|墙裙|水泥墙面|刷油漆墙裙1.2米高|刷油漆墙裙1.2米高|
|地面|细石混凝土地面|细石混凝土地面|细石混凝土地面|
|楼面||||
|踢脚|水泥踢脚|水泥踢脚|水泥踢脚|

10.5.2.9建筑装修标准说明（三）
|||||
|-|-|-|-|
|名称 类别|加药间|泥处理车间|井水控制井|

|||||
|-|-|-|-|
|名称 类别|加药间|泥处理车间|井水控制井|
|屋面防水|2+3厚自带保护层SBS防水卷材两道|2+3厚自带保护层SBS防水卷材两道|2+3厚自带保护层SBS防水卷材两道|
|外墙面|外墙防水涂料|外墙防水涂料|外墙防水涂料|
|外门|实木门|实木门|实木门|
|窗|单框中空双玻塑钢节能窗|单框中空双玻塑钢节能窗|单框双玻塑钢节能窗|
|散水|混凝土散水|混凝土散水|混凝土散水|
|坡道|水泥砂浆|水泥砂浆|水泥砂浆|
|台阶|砖砌台阶|砖砌台阶|砖砌台阶|
|顶棚材料|乳胶漆|水泥砂浆|乳胶漆。|
|内墙面材|乳胶漆|水泥砂浆|乳胶漆。|
|料内门|实木门|实木门|实木门|
|墙裙|刷油漆墙裙1.2米高|水泥砂浆墙面|刷油漆墙裙1.2米高|
|地面|细石混凝土地面|细石混凝土地面|细石混凝土地面|
|楼面||||
|踢脚|水泥踢脚|水泥踢脚|水泥踢脚|

10.5.2.10建筑物节能设计
采用外墙外保温技术，外墙外贴 100厚 EPS板，一层贴热固性保温材料为100厚改性聚氨酯保温板（燃烧性能等级为B1级），屋面为150厚聚苯板保温（燃烧性能等级为 B1级）。外门设门斗防止冷风渗透，窗户采用单框中空双玻塑钢节能窗。
屋顶与外墙交界处，屋顶开口部位四周的保温层采用宽度为 50mm的 A级保温材料设置水平隔离带，屋顶防水层采用不燃烧材料进行覆盖，所有装修材料性能均采用难燃或不燃材料，所有木制装修构件底层均刷防火涂料，然后再做饰面装修。
10.5.3结构设计
10.5.3.1设计依据
1.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
2.《砌体结构设计规范》GB50003-2011
3.《给水排水工程构筑物结构设计规范》GBJ50069-2002
4.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
5.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
6.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
7.《建筑结构可靠度统一设计规范》GB50068-2001
8.《工程结构可靠度统一设计规范》GB50153-2008
9.《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003
10.《构筑物抗震设计规范》GB50191-93
11.《砌体结构设计规范》GB 50003-2011
12.《钢结构设计规范》GB50017-2003
13.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012
14.《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002
15.《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS138：2002
16.《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ50119-2003
17.《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117：2000
10.5.3.2场地工程地质水文地质条件
1、地基土岩性及物理性质
第 1层表土：粉土层，土黄色，稍湿，稍密。层厚1.10～4.80m，ZKS5和 ZKS11处最薄。摇振反应中等，无光泽反应，干强度、韧性低。天然密度(ρ)1.65g/cm3，天然含水率(ω)11.8%，承载力特征值120kPa，压缩模量（E1-2）10.5MPa；场地上部的粉土层属非自重湿陷性土，水处理厂场地粉土层湿陷等级Ⅱ级（中等）；末端蓄水池场地粉土层湿陷等级Ⅰ级（轻微）。
第 2层圆砾层，青灰色，稍湿，稍密～中密。埋深1.10～4.80m，揭露厚度3.00～11.40m，未揭穿。在场地内分布连续稳定，天然密度2.05g/cm3，天然含水率2.3%，为良好的天然地基持力层，承载力特征值400kPa，变形模量30MPa。
场地冻土标准冻深1.40m。
2、场地稳定性
根据区域地质资料，场地环境地质不存在滑坡泥石流，崩塌等不良地质作用。
场地近距离也不存在发震活动性断裂。
3、场地土腐蚀性
场地土对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具中等腐蚀性。
4、地下水情况
工程区地下水位埋深大于30m，不考虑地下水的影响。
5、地基土液化情况
场地地震基本烈度Ⅷ度，场地地下水位埋深大于30m，在 15m深度内不存在饱和粉土和饱和砂土，场地土不存在地震液化问题。
10.5.3.3设计范围
本设计包括上述厂区内建（构）筑物的结构设计。建（构）筑物包括综合办公楼、进水控制室、加药间、净水车间、配水井间、配水井、加药储药间、机械混合池、栅条絮凝池、斜管沉淀池、D型滤池、污泥浓缩间、上清液回流池、污泥浓缩池、污泥脱水间、污泥配电间、风机房、高压配电室、水泵间、消毒间储药室、总进水阀门井、进水仪表井、出水仪表井、加药井、清水池、清水池进水阀门井、清水池出水阀门井、污泥调节池、污泥池、锅炉房。
10.5.3.4设计原则
本工程结构设计使用年限为50年。
本工程建（构）筑物结构安全等级为二级。
本工程的场地抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.2g，设计地震分组为第三组，综合办公楼、进水控制室、水处理间、加药间、净水车间、配水井间、加药储药间、机械混合池、栅条絮凝池、斜管沉淀池、D型滤池、污泥浓缩间、上清液回流池、污泥浓缩池、污泥脱水间、污泥配电间、风机房、高压配电室、水泵间、消毒间储药室、清水池、污泥调节池、污泥池、锅炉房抗震设防标准为重点设防类建筑；配水井、总进水阀门井、进水仪表井、出水仪表井、加药井、清水池进水阀门井、清水池出水阀门井抗震设防标准为标准设防类建筑。
本工程地基基础设计等级为丙级。
10.5.3.5设计荷载
设计荷载
|||||
|-|-|-|-|
|荷载名称||单位|荷载值|
|基本雪压||KN/M2|0.70|
|活荷载标准值|综合办公楼楼|KN/M2|楼面2.5；非上人屋面0.5|
||生产房屋|KN/M2|楼面按设备实际荷载选用；不上人屋面0.5|
||悬挑平台、阳台|KN/M2|台面2.5检修每1.0m一个1.0NK集中荷载|
||楼梯、工作平台|KN/M2|楼面、台面2.5；楼梯3.5|
|结构自重和材料标准值||KN/M3|按《建筑结构荷载设计规范》GB50009-2012取|
|土荷载标准值||KN/M3|重力密度19|
|设备荷载标准值|||根据和产品样本确定|
|地震作用标准值|||按设防烈度8度|
|温度作用标准值|||根据实际情况考虑|

10.5.3.6建筑材料
1.混凝土强度等级
水厂建构筑物：C35混凝土，抗渗等级S8，抗冻等级F200。
楼板、梁、屋面板：C30混凝土。
框架柱：C35混凝土。
散水、台阶：C20混凝土。
基础垫层：C20混凝土。
基础及地下部分结构：C35混凝土。
2.钢筋和钢材
钢筋：钢筋采用 HPB300级和HRB400级钢筋。
钢材：钢制构件采用Q235钢。
焊条：HRB400钢筋之间焊接采用 E50焊条，其余采用E43焊条。
3.砌体
地上部分：不低于 M7.5混合砂浆砌陶粒混凝土空心砌块。
10.5.3.7结构选型及基础型式
配水井、机械混合池、栅条絮凝池、斜管沉淀池、D型滤池、上清液回流池、污泥浓缩池、总进水阀门井、进水仪表井、出水仪表井、加药井、清水池、清水池进水阀门井、清水池出水阀门井、污泥调节池、污泥池。：采用现浇钢筋混凝土结构，现浇钢筋混凝土屋面，整体底板，
综合办公楼、净水车间、配水井间、加药储药间、污泥浓缩间、污泥脱水间、锅炉房：采用现浇钢筋混凝土框架结构。现浇钢筋混凝土屋面，基础采用柱下独立基础。
污泥配电间、风机房、高压配电室、水泵间、消毒间储药室：采用砖混结构，现浇钢筋混凝土顶盖，基础采用毛石混凝土条形基础。
10.5.3.8结构构造
1.建筑结构
各种房屋的构配件尽量采用厂购或定做，梁、板、柱等均采用现浇。
2.构筑物
水池一般采用现浇钢筋混凝土结构。平面尺寸较大的构筑物，设置伸缩缝，以满足混凝土的变形要求，在混凝土中加入微型膨胀剂以增强混凝土的防水抗渗性能。
10.5.4给排水、采暖通风设计
10.5.4.1设计依据
1.《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）2009版
2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
3.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
4.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012 )
10.5.4.2设计范围
第三水厂的供热管网、给排水管网设计、建筑采暖与通风、建筑给排水设计。
10.5.4.3主要气象参数
年均气温7.1℃
供暖室外计算温度：-19.2℃
冬季通风室外计算温度：-10.5℃
夏季通风室外计算温度：27.5℃
夏季室外平均风速：2.2m/s
冬季室外平均风速：2.0 m/s
最大冻土深度：160cm
10.5.4.4采暖设计
给水厂建（构）筑物总面积为 7851平方米，根据冬季采暖期供热负荷的变化及特点，本次新建建筑的热负荷约为600kW。采用 1台 1.4MW燃煤热水锅炉供热，性能参数如下：
供热量：1.4MW，热媒：75-50℃。
锅炉房建筑面积137平方米。
除配电室外的建筑物室内采暖采用散热器采暖方式，水平单管串联式系统。
配电室采用带自动温控器的电采暖。
冬季室内采暖温度办公室、值班室室为20℃；厂房内为16℃；配电室为10℃。
室内明装采暖管材采用焊接钢管，丝扣连接，阀门采用闸阀。
散热器采用钢制翅片管对流散热器，型号为GRS-7/25-1.2-S，每米散热量为2310W。
10.5.4.5采暖设计
净水厂房均采用自然进风与机械排风相结合排风方式。
厂房中控室设柜式冷暖空调机。
办公楼、食堂、值班室等采用自然通风。
根据工艺要求，加药间等建构筑物进行机械排风，自然进风。
消毒间采用轴流风机强迫通风，以防泄漏氯气对人员造成危害。风机采用防腐型玻璃钢轴流风机。
10.5.4.5给排水设计
1、供水：
本工程生活用水量较小，日用水量约为 30立方米，用水取自该水厂，厂区内给水管道选用PE给水管（1.0MPa）。
2、排水：
厂区生活排水量很小，按用水量80%计算，日排水量约为 24立方米。排水管道采用HDPE双壁波纹管。
10.5.5电气设计
10.5.5.1设计依据和设计范围
1、《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）
2、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）
3、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
4、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
5、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-2008）
6、《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）
7、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）
8、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ 16-2008)
9、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)
10、《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）
10.5.5.2设计范围
（1）厂区内变配电工程和电气动力控制；
（2）一般照明，正常照明及特殊场所必要的应急照明等；
（3）防雷与接地系统。
10.5.5.3用电负荷及主要电气设备表
用电负荷计算表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||用电设备名称|安装台数|||单台容量(Kw)|总设备容量|Kc|cos￠||||
|||常用|备用|远期|||||PjsKw|QjsKvar|SjsKva|
||水厂厂区|||||||||||
|1|综合办公楼|||||||||||
||照明|||||106|0.7|0.85|73.7|55.3|92|
|2|机修间、仓库|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||用电设备名称|安装台数|||单台容量(Kw)|总设备容量|Kc|cos￠||||
|||常用|备用|远期|||||PjsKw|QjsKvar|SjsKva|
||照明|||||20|0.8|0.8|16|12|20|
|3|门卫传达室|||||||||||
||照明|||||7|0.8|0.8|5.6|4.2|7|
||厂区照明|||||3|0.8|0.8|2.4|1.8|3|
|4|变配电间|||||||||||
||照明|||||3|0.8|0.8|2.4|1.8|3|
|5|加药间|||||||||||
||计量泵|2|1||0.25|0.5|1|0.8|0.5|0.375|0.632|
||电动搅拌机|5|||3|15|1|0.8|15|11.25|18.75|
||电动搅拌机|1|||4|4|1|0.8|4|3|5|
||电动单梁起重机|1|||4.91|4.91|1|0.8|4.91|3.68|6.14|
||照明|||||3|0.8|0.8|2.4|1.8|3|
|6|加氯间|||||||||||
||二氧化发生器|2|1||4.5|9|1|0.8|9|6.75|11.3|
||照明|||||3|0.8|0.8|2.4|1.8|3|
|7|反冲洗间|||||||||||
||反洗水泵|2|1||18.5|37|1|0.8|37|27.75|46.3|
||反冲洗风机|2|1||45|90|1|0.8|90|67.5|113|
||反冲洗设备|1|||1.5|1.5|1|0.8|1.5|1.2|1.93|
||电动单梁起重机|1|||2.85|2.85|1|0.8|2.85|2.14|3.56|
||照明|||||3|0.8|0.8|2.4|1.8|3|
|8|污泥处理间|||||||||||
||搅拌机|4|||4|16|1|0.8|16|12|21.3|
||提升泵|4|||5.5|22|1|0.8|22|16.5|35|
||螺杆泵|3|||4|12|1|0.8|12|9|15|
||电动启闭机|3|||3.3||1|0.8|3.3|2.5|4.2|
||回流泵|2|2||11|22|1|0.8|22|16.5|27.5|
||计量泵|1|2||0.25|0.25|1|0.8|0.25|0.187|0.32|
||照明|||||3|0.8|0.85|2.4|1.8|3|
||合计 (近期)|||||||0.92|350.01|262.5|437.5|
||合计（远期）|||||||0.92|437.5|328.125|546.88|
||变压器|1|||||||||630|
||（η=0.7）|||||||||||

年耗电量： 年耗电量=350×7000h=2450000KWh
主要电气设备
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|规格|单位|数量|备注|
|1|干式变压器|SGB10-630/10/0.4|台|1||
|2|高压配电柜|KYN-28-12|台|4||
|3|电容补偿柜|GCS|台|1||
|4|低压配电柜|GCS|台|14||
|5|变频器|ACS510-18.5|台|2||
|||ACS510-45|台|2||
|6|电力电缆|YJV22-10KV-3×50|米|100|不含外线|
|||YJV22-1KV-4×95|米|247||
|||YJV22-1KV-4×70|米|200||
|||YJV22-1KV-4×35|米|50||
|||YJV22-1KV-4×10|米|376||
|||YJV-0.6/1-4×35|米|75||
|||YJV-0.6/1-4×25|米|500||
|||YJV-0.6/1-4×10|米|1000||
|||YJV-0.6/1-4×16|米|75||
|||YJV-0.6/1-5×10|米|1000||
|||YJV-0.6/1-5×6|米|1000||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|规格|单位|数量|备注|
|||YJV-0.6/1-3×6|米|500||
|7|低压铜母线|3×（80×6.3）+1（63×6.3）|米|20||
|8|电线|BV-3×2.5|米|3000||
|||BV-3×4|米|3000||
|9|照明配电箱|非标|台|10||
|10|动力配电箱|非标|台|10||
|11|焊接钢管|SC100|批|1||
|||SC65|批|1||
|||SC40|批|1||
|||SC32|批|1||
|||SC20|批|1||
|12|现场控制箱|户外性|台|1|IP54|
|13|厂内电话网络||套|1||
|14|数字程控交换机|20门|台|1||
|15|路灯|70瓦，5米|盏|54||

10.5.5.4供电电源及供配电系统
本工程用电为二级负荷，设计采用由一路市政10KV架空专线供电，在厂区外接火后埋地引至厂区变配电间。
根据工艺布置情况，在负荷较集中处设一变、配电站。在厂区变配电间内设置 1台干式变压器，型号为SCB10-630KVA/10/0.4KV，设置全金属封闭铠装中置式开关柜4面。
变电站以放射方式向各用电设备及动力配电箱供电，通风机和起重机等非工艺系统设备，由相应车间的动力配电箱配电。
10.5.5.5计量及功率因数补偿
本工程电能计量采用高压计量，在 10kv母线上安装高压计量柜，对全厂用电量进行计量。
本工程功率因数补偿采用低压侧集中自动动态补偿，在变电所低压室两低压母线上各设置一套自动功率因数补偿电容柜，补偿后功率因数在0.92以上。
10.5.5.6电力继电保护
高压系统：采用智能微机继电保护；保护功能包括进线设定时限速断及过流保护；配电变压器设时限速断、过电流、过负荷及温度保护。
低压系统：低压系统总进线开关（断路器）设短路速断、短延时及长延时过电流三段保护；电动机保护回路设短路、过电流及过载保护，馈电回路设短路及过电流保护。潜水设备设置泄漏保护。
10.5.5.7电动机启动、控制
1、厂区30KW以上工艺水泵采用变频动器，其余的低压电动机采用直接启
动；
2、电机控制设置盘装控制按钮；
3、厂内参与工艺过程的所有用电设备，采用集中自动控制和机旁就地手动控制的方式控制，机旁就地控制主要用于单机检修、调试。
10.5.5.8防雷接地
本工程采用TN-C-S接地系统，所有建筑物均做等电位联结，所有工艺管道、上、下水管道均应与等电位接地干线相联，在电缆入房处设总等电位联结端子箱并做重复接地。移动设备电源插座采用漏电保护动作，动作电流≤30mA。
水厂电气工作接地、安全接地、建筑物防雷接地、计算机系统接地，共用一套接地系统，利用基础钢筋网并辅之40×4扁钢作为接地装置，接地电阻小于1Ω。
本设计在高压母线进线柜安装一组避雷器，对变电所电气设备进行防雷保护；
建筑物及高度大于15米的构筑屋采用避雷带或避雷针进行防雷保护。
10.5.5.9电气照明
本厂主要为工作照明，变配电间需设置事故照明，厂区沿道路两侧设路灯。
车间内选用防水防尘灯，中央控制室、变配电间灯具选用正常应急两用灯。
10.5.5.10线路敷设
厂区内主要采用电缆直埋暗设和局部电缆沟敷设，其余采用穿管暗敷设。直埋电缆采用聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯铠装电缆。
10.5.5.11电视监控系统
全厂设置视频监控系统一套。采用室外彩色摄像机自动摄像系统，将监控到的视频信号采用先进的总线控制方式传输到中央控制室的控制设备。
10.5.5.12通讯系统
办公室设置通讯电话，具体由当地电信部门根据当地电信具体情况决定。
厂区内通讯电话网络系统一套，具体由设备厂家根据甲方需求设定。
10.5.6仪表及自控设计
10.5.6.1概述
本工程拟采用可编程逻辑控制器系统（PLC），对原水处理系统工艺过程进行控制、管理。控制系统由工艺过程监控系统、通讯系统、可编程序逻辑控制器(PLC)及检测仪表组成。能显示工艺过程中的主要监测指标以及系统运行状态。
整个原水处理系统采用三级控制：就地手动、现场控制室、主控制室控制。
就地手动控制：整个原水处理系统的电动、气动设备能在就地操作开关进行控制。
现场控制室控制：能对全系统的生产过程进行控制、监视并记录，动态反映各个工艺环节的工作状态和主要技术参数，采用一台工控机作为人机界面实现监控，可通过打印机输出各类报表。
主控制室控制：主控制室能对全系统的生产过程进行远程控制、监视并记录，动态反映各个工艺环节的工作状态和主要技术参数，利用上位机能对原水处理装置控制系统实现组态、编程以及参数修改等功能，可通过打印机输出各类报表。
（1）加药系统控制：加药系统的的启动、运行、停机备用等过程均可由 PLC实现自动控制，并能在就地操作盘上进行手动/自动切换。
（2）滤池系统控制：滤池系统的启动、运行、反洗、停机备用等过程均可由 PLC实现自动控制。同时能在就地操作盘上进行手动/自动切换，启停滤池相关的自动阀门。
（3）污泥处理系统控制：系统水泵的启动、运行停机备用等过程均可由 PLC实现自动控制。
10.5.6.2仪表
为了保证整个水处理设备正常稳定运行和出水水质，在整个水处理工艺中配置了相关仪表。一方面对整个水处理设备运行进行控制，另一方面对出水水质进行监测。
现场仪表有压力表，液位计等，在线仪表有流量、液位、浊度仪等。
在总进水仪表井设置了压力表、流量计；在配水井设置了浊度仪、PH计；
在滤池的进水总渠和反洗水池设置了浊度仪；在清水池、反洗水池、调节池设置了液位计。
10.5.6.3控制系统
本系统采用了先进的 PLC自动控制技术。D型滤池及其配套设备自动控制采用就地独立控制的原则进行。本工程在控制室设有控制柜，其面板上设有系统模拟图，可直观了解系统各电气设备的运行状况。全自动控制，清水池内设有液位开关。
PLC对滤池运行控制方式有三种：
①手动控制
对滤池设备进行调试、操作以及维修时，通过手动操作方式对滤池系统内的所有控制点进行操作、监控。
②半自动控制
由于异常情况需要强制运行某单元程序如单池过滤，单池反冲洗等，则采用此控制形式，以达到滤池正常运行及出水要求。若强制实行单元操作如过滤，则该单元的液位控制，设定的时间参数都将不起作用，如果强制反冲洗，则按水冲、气冲、气水混冲、水漂洗进行，以上过程完成后，再切换到全自动操作方式。
③全自动控制
通过设定滤池内的过滤液位以及反冲洗各阶段的设定时间对滤池整个运行过程实行全自动控制。其过程为：初滤→过滤→液位到设定位置→水泵启动抽水→水洗→风机启动进气→气洗→气水混冲→水漂洗→初滤→过滤。
10.5.7总图设计
10.5.7.1总平面设计
本工程结合厂内外交通、工艺流程、环境景观、夏季主导风向等因素，统筹兼顾、因地制宜的进行厂区总平面布置。在设计中，根据进出水方向、工艺流程特点及厂址地形、地质条件、防洪等因素进行布置，体现出分区明确、组织合理、整合有序的功能结构；节地节能、适用经济、富有变化的建筑结构；出入便利、曲直结合、通达顺畅的道路交通；集分结合、景观多变环境共享的绿化设置。
厂内布置的建、构筑物有：清水池、水处理车间、加氯间、配电间、反冲洗间、加药间、泥处理车间、机修间、仓库、车库、进水控制井、锅炉房、综合楼、门卫。厂生活办公区与给水处理区之间留有一定宽度的绿化带，保证环境不受影响。
具体布置详见总平面布置图。
10.5.7.2竖向设计
竖向设计应与区域总体布置和总平面布置相协调，并充分利用和合理改造自然地形，为全厂各区提供合理高程用地。竖向设计方案应根据生产、防洪、运输、排水、管线敷设及土石方等因素的要求，综合比较后确定；
竖向设计应适应工厂工艺流程、厂内外运输装卸及管道敷设对坡向、坡度、高程的要求；
竖向布置应使厂区不受洪水及内涝的威胁；
（4）受洪水潮水威胁的厂区，场地最低设计标高应高于设计频率水位 0.5米，当有波浪侵袭或雍水现象时，尚应加上波浪侵袭或雍水高度。当厂区设有有效和可靠的防洪和排涝设施时，可不受此限制；
竖向设计应避免深挖高填，并依据地形、地质条件和结合地基处理方案合理确定填挖高度；
（5）竖向设计应力求场地平整土石方量最少，经济合理，使填挖接近平衡，调运路程短捷方便；
（6）分期建设的厂区，应统一考虑厂区竖向布置。
厂区所在地地势较为平坦，结合厂外情况以及厂区土方平衡、工艺流程等综合考虑，将厂区场地设计标高定为 597.5米。厂区采用连续式平土。
10.5.7.3厂区道路
整个厂区道路呈环状，道路宽度分为6.0米，满足厂区的运输通行和消防要求。道路路面结构为：20cmC25混凝土路面+20cm水泥稳定级配碎石+20cm级配碎石。车间引道宽度同台阶或坡道，转弯半径为3米。车间引道铺设花砖，达到既实用又美观的效果。花砖路面结构为：6cm混凝土连锁砖+3cm水泥砂浆+20cm二灰砂砾。
整个厂区将设置两个出入口。出口设置在水厂东西两侧。
10.5.7.4厂区防护、绿化
由于水厂在运行过程中对周边环境会产生一定影响，经常散发水雾和有害气体，应根据不同地段的环境污染的特点，种植相应的抗污、净化力强的植物。厂区内的建筑物之间满足防火规范相关内容的要求。
由于给水厂在运行过程中对周边环境会产生一定影响，厂区的绿化对外要注重防护，对内注重绿量，在节约用地的情况下，尽可能做好绿化
厂区道路两旁种植灌木；围墙与厂外的道路之间种植花卉及观赏性强的植物。
用地面草皮、低矮灌木、高大乔木对站区空地进行分层次立体式的绿化美化。沿四周围墙内侧种植适宜当地气候条件的行道树与外界区别。
在各类用房周围应因地制宜进行绿化，水池等构筑物周围应选择不散放飞絮，不易掉叶的乔、灌木也可以采用乔木、灌木、草坪组成立体结构；变电站附近绿化应注意防火，可采用草坪配以低矮的灌木、绿篱墙等；脱水机房周围可种植一些花气芳香和抗污力强的树种；道路与建、构筑物之间空地以草坪为主，点缀造
型优美的乔木和灌木形成景观。
本工程厂前区地势开阔，可以在厂前区的景观布置上合理的规划。综合楼周围可铺砌颜色和形状美观的花砖，设置停车位，布置水池、小品、花坛。综合楼后边植被大面积草皮，以草本植物为主。厂区绿化根据当地的气候条件选择适宜绿化品种。
总之通过对厂区的整体绿化，合理规划、布局，使厂区具有鲜明的时代特色。
10.6配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区联系管）
10.6.1管道布置
配水干管由第三水厂清水池起始，向北穿越三道湾村支渠后，沿沙湾县城至西戈壁镇公路西侧由南向北布置，依次穿越沙湾县福升工贸公司进厂道路、佳林木业进厂道路、沙湾中远科技有限公司进厂道路以及二道湾村支渠，直至乌奎高速附近，采用顶管方式向北穿越乌奎高速匝道，并从乌奎高速可利用的桥涵穿过，管线穿越该桥涵后，敷设于迎宾路西侧的人行道下方，与迎宾路继续向北并行至沙湾县城北一路。管线穿越北一路后转为东南至西北向，依次穿越荒草地及林带，至北疆铁路附近，从北疆铁路可利用的桥涵由南向北穿过，并穿越沙湾县活禽市场及 S115省道，S115省道采用顶管穿越，直至末端阀门井。管线全长5.08km，近期按需要采用单管布置，管材为DN900的涂塑钢管，流速为2.36/s，动水压范围为2～41.38m，静水压范围为2～70.54m。
10.6.2管道设计
根据规范采用舍齐公式进行管线损失计算：
h v2
i
y

d C2R
j
i——管道单位长度的水头损失（水力坡降）；
C——流速系数；
R——水力半径（m）；
1
1
C R6
n
n—管道的粗糙系数。
管道局部水头损失可按沿程水头损失的5％～10％计算，本设计取10％。配水干管水头损失计算见表10.6-1。
配水干管水力计算表
表10.6-1
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|桩号|Q(m3/s)|管内径D(mm)|流速v(m/s)|过水面积A（m2）|糙率n|累计水头损失(m)|动水头(m)|
|0+000～00+060|1.5|900|2.36|0.64|0.012||2.21|
|0+060～00+120|1.5|900|2.36|0.64|0.012|0.77|2.12|
|00+120～00+240|1.5|900|2.36|0.64|0.012|1.55|1.85|
|00+240～00+560|1.5|900|2.36|0.64|0.012|3.61|2.55|
|00+560～00+800|1.5|900|2.36|0.64|0.012|5.15|2.83|
|00+800～00+940|1.5|900|2.36|0.64|0.012|6.05|3.83|
|00+940～00+980|1.5|900|2.36|0.64|0.012|6.31|5.69|
|00+980～01+440|1.5|900|2.36|0.64|0.012|9.28|10.77|
|01+440～01+660|1.5|900|2.36|0.64|0.012|10.69|13.81|
|01+660～01+800|1.5|900|2.36|0.64|0.012|11.59|14.54|
|01+800～02+020|1.5|900|2.36|0.64|0.012|13.01|16.95|
|02+020～02+360|1.5|900|2.36|0.64|0.012|15.20|21.02|
|02+360～02+397.45|1.5|900|2.36|0.64|0.012|15.44|23.33|
|02+397.45～02+420|1.5|900|2.36|0.64|0.012|15.59|21.83|
|02+420～02+480|1.5|900|2.36|0.64|0.012|15.97|22.65|
|02+480～02+510.7|1.5|900|2.36|0.64|0.012|16.17|25.67|
|02+510.7～02+620|1.5|900|2.36|0.64|0.012|16.88|24.96|
|02+620～02+740|1.5|900|2.36|0.64|0.012|17.65|30.88|
|02+740～02+800|1.5|900|2.36|0.64|0.012|18.04|30.49|
|02+800～02+940|1.5|900|2.36|0.64|0.012|18.94|33.14|
|02+940～02+980|1.5|900|2.36|0.64|0.012|19.20|32.88|
|02+980～03+120|1.5|900|2.36|0.64|0.012|20.10|31.35|
|03+120～03+380|1.5|900|2.36|0.64|0.012|21.77|34.11|
|03+380～04+080|1.5|900|2.36|0.64|0.012|26.28|37.03|
|04+080～04+360|1.5|900|2.36|0.64|0.012|28.08|37.80|
|04+380～04+440|1.5|900|2.36|0.64|0.012|28.60|40.93|
|04+440～04+680|1.5|900|2.36|0.64|0.012|30.15|41.45|
|04+680～04+940|1.5|900|2.36|0.64|0.012|31.82|40.19|
|04+940～05+000|1.5|900|2.36|0.64|0.012|32.21|41.03|
|05+000～05+078.2|1.5|900|2.36|0.64|0.012|32.71|40.53|

10.6.3管道纵横断面设计
按照计算的管径，即可进行纵横断面设计。
1、管道纵断面设计
管道纵向基本沿地形走势铺设，在竖向变坡较大的管段进行相应调整。根据《室外给水设计规范》，管道应埋设在冻土层以下。由地质勘察资料可知，整个项目区绝大部分为季节性冻土，标准冻深为1.4m，本设计确定埋深为：管顶以上覆土深度≥1.5m，最大覆土厚度不大于3.0m。
2、管沟基础处理和回填要求
由地质成果可知，在管线勘察深度内，0+000～3+500段、4+420～5+078.2段场地为级配不良砾，基础只需增设保护垫层即可；管线开挖边坡采用1：0.75，管基础两侧包角120°范围内采用23cm厚中粗砂垫座（相对密度不小于0.75）。
3+500～4+420段场地低液限粉土为非自重湿陷性，湿陷等级Ⅰ级（轻微），本工程对该段管沟基础进行夯实，影响深度不小于1m。管线开挖边坡采用1：0.75；管基础两侧包角120°范围内采用 23cm厚中粗砂垫座（相对密度不小于0.75）。
管道在回填时分两区回填，对管顶以下Ⅰ区部分的回填土进行人工分层夯实，每层厚度20cm，压实度不小于94%；管顶以上Ⅱ区部分的回填土进行人工分层压实，每层厚度20cm，压实度不小于85%。回填土及夯填土要求土质均匀，靠近管壁 20cm内土层不允许含有直径大于 5cm的石块和膨胀土，也不得含树枝、草木等有机物。
管槽开挖成梯形断面，开挖出的土料堆于管沟一侧。管顶以上埋深1.5m，底宽B=2b+D=1.7m，其中D管道外径为0.9m，b管道一侧工作面宽度为0.4m。
在满足上述要求的情况下，管沟应力求平顺，减少不必要的转点和起伏，具体设计见纵横断面设计图。
10.6.4管道附属设备
为了控制或确保系统正常运行，系统中必须安装必要的附属设备，即控制、量测与保护装置。
1、控制设备
进水阀：进水阀是指安装在管道入口的阀门，其作用是控制整个管线的运行，考虑开启方便迅捷，进水阀门使用软密封蝶阀，设置在0+010桩号处。
减压控制阀：减压阀是安装在管道出口的阀门，其作用是通过调节将进口压力减至某一需要的出口压力，并依靠介质本身的能量，使出口压力自动保持稳定，以保证管道的安全运行。此次在桩号5+070处设置多喷孔减压控制阀（工作阀）和软密封蝶阀（检修阀）各1个。
2、计量设备
流量计安装在管道末端，用来检测、计量管道实际输水流量，以便观测管道沿线渗漏损失量。该段管线在桩号0+030处设置1个流量计。
3、分水阀
根据供水调度、检修及用户接管等要求，配水干管需设置一定数量的分水阀，分水阀采用软密封蝶阀，共计3个。
4、放空排水阀
管道沿线为便于检修、排水，需在管道最低处设置放空排水阀。根据管线布置，在管线桩号2+340处设排水阀1个。
5、进排气阀
进排气阀的口径与所处位置和与其连接的管道口径有关，本工程 DN900mm的干管选用DN150mm复合式进排气阀。为方便检修，进排气阀下安装弹性座封闸阀，闸阀规格尺寸与进排气阀配套，管线共设进排气阀7个。
10.6.5管道附属建筑物
1、镇墩
管道转弯处和末端均需修建镇墩，镇墩为钢筋砼结构，以确保管道安全。管线共设置镇墩 7座。根据地质报告，湿陷性黄土基础采用砂砾石换填，（相对密度不小于0.80）；其余基础开挖后对其进行夯实，压实度不小于96%。设计详见镇墩设计图。
2、阀门井
各种控制阀、计量设备、节制阀、放空排水阀、进排气阀均设置在阀门井内，阀门井采用钢筋砼结构。根据地质报告，湿陷性黄土基础采用砂砾石换填，（相对密度不小于0.80）；其余基础开挖后对其进行夯实，压实度不小于96%。阀井尺寸根据不同阀件分别确定，5+070减压阀井长×宽×高：5.15×2.3×2.75m；
0+030流量计井长×宽×高：2.3×2.3×2.75m；阀门井长×宽×高：3.4×2.4× 2.85m；2+340排水井长×宽×高：2.9×2.0×2.75m；进排气阀井长×宽×高：2.3×2.3×2.75m。设计详见各阀井设计图。
阀门井特性表
表10.6-2
|||||
|-|-|-|-|
|名称|桩号|管底高程|管中心高程|
|阀门井|0+010|591.36|591.78|
|流量计井|0+030|590.75|591.25|
|排水井|2+340|556.75|557.2|
|减压阀井|5+070|519.36|519.81|
|分水口阀井|0+380|587.99|588.44|
||3+360|537.06|537.51|
||4+340|526.90|527.35|

|||||
|-|-|-|-|
|名称|桩号|管底高程|管中心高程|
|进排气井|0+940|582.72|583.17|
||1+600|569.31|569.76|
||2+360|556.38|556.83|
||2+620|550.76|551.21|
||3+120|541.15|541.6|
||4+000|530.14|530.59|
||4+380|525.81|526.26|

3、管道沿线交叉建筑物
1）穿越渠道
配水干管与三道湾村支渠交叉，由于该渠为大挖方渠道，根据现状地形、管道与渠道高程关系以及钢管特性，本次考虑采用盖板涵形式穿越该渠，配水干管从盖板涵上部通过，以保证管道冬季安全运行。盖板涵结构型式为重力式 C20混凝土桥台，盖板采用 25cm厚 C30预制钢筋混凝土板，每块盖板长3.4m，宽1m，盖板共计20块，满足管道铺设安装要求。
2）穿越道路
该段管道与已有道路交叉，本次考虑管道穿越道路设计为盖板涵型式，共布置盖板涵 28座，供水管道从盖板涵中穿过以保证管道上部不受车载影响。盖板涵结构型式为重力式 C20混凝土桥台，C30钢筋混凝土预制桥板结构，盖板涵净空1.55m，底宽2.0m，满足管道铺设安装要求。根据地质报告，湿陷性黄土基础采用砂砾石换填，（相对密度不小于0.80）；其余基础开挖后对其进行夯实，压实度不小于96%。具体设计详见管线穿路防护盖板涵设计图。盖板涵特性表详见表10.6-3。
盖板涵特性表
表10.6-3
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|桩号|管底高程|管径|涵顶高程|路面高程|涵长（B)|备注|
|0+405.95|587.77|900|589.77|594.62|5.5|砂砾石|
|0+793.01|584.68|900|586.68|587.53|14|油路|
|0+832.28|584.18|900|586.18|586.63|25|水泥路|
|1+084.56|578.77|900|580.77|581.52|21.5|水泥路|
|1+218.80|576.42|900|578.42|579.22|10.5|土路|
|1+389.30|573.44|900|575.44|576.14|21.5|土路|
|1+515.85|571.02|900|573.02|573.73|8.5|土路|
|1+770|566.82|900|568.82|569.87|12|油路|
|1+820.95|566.1|900|568.1|568.44|15.5|砂砾石|
|1+977.80|563.38|900|565.38|566.15|60|水泥路|
|2+181.85|559.66|900|561.66|562.51|17.5|砂砾石|
|2+345.90|556.64|900|558.64|559.35|9|土路|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|桩号|管底高程|管径|涵顶高程|路面高程|涵长（B)|备注|
|2+600.70|550.76|900|552.76|554.05|6|水泥路|
|3+022.56|540.71|900|542.71|545.27|21|油路|
|3+415.15|536.35|900|538.35|538.92|8|水泥路|
|3+489.90|535.56|900|537.56|538.11|6|砂砾石|
|3+564.60|534.76|900|536.76|537.29|9.5|砂砾石|
|3+638.75|533.97|900|535.97|536.45|7|砂砾石|
|3+714.75|533.17|900|535.17|535.62|6|砂砾石|
|3+789.10|532.38|900|534.38|534.89|6|砂砾石|
|3+864.35|531.58|900|533.58|534.12|5|砂砾石|
|3+940.65|530.7|900|532.7|533.29|6|砂砾石|
|4+015.90|529.97|900|531.97|532.51|6|砂砾石|
|4+089.95|529.2|900|531.2|531.9|7|砂砾石|
|4+166.85|528.49|900|530.49|531.18|7|砂砾石|
|4+247.20|527.76|900|529.76|530.48|4.5|砂砾石|
|4+323.25|527.06|900|529.06|529.84|13.5|油路|
|4+692|521.96|900|523.96|524.42|25|铁路涵洞下盖板涵|

3）穿越乌奎高速匝道、S115省道
管道沿线需穿越乌奎高速两侧匝道及 S115省道，根据现场地质条件、道路重要性及交通要求，管线均采用顶管穿越道路，共布置3处。供水管道从顶管中穿过以保证管道上部不受车载影响。顶管采用 20cm厚 DN2000钢筋混凝土管，满足管道铺设安装要求。具体设计详见顶管设计图。顶管特性表详见表10.6-4。
顶管特性表
表10.6-4
|||||
|-|-|-|-|
|桩号|顶管管底高程|顶管管顶高程|顶管长度（m）|
|2+755.3-2+784.9|543.87|546.27|29.6|
|2+958.6-2+979.8|540.32|542.72|21.2|
|5+013.9-5+036.6|519.16|521.56|22.7|

11 施工组织设计
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：李学红
校核：达世清
编写：达世清 姬硕
11.1施工条件
11.1.1工程条件
（1）工程布置特点及场地条件
沙湾县第三水源地工程位于沙湾县境内的金沟河上，建设项目由南向北成条带形状布置。工程主要由取水工程、输水工程、第三水厂及配水干管组成。其中取水工程位于金沟河渠首上游 1.5km范围内的河道内，采用渗管取水的方式；输水工程由取水工程末端起始，采用单管布置，全长18.68km；第三水厂日处理规模为10万m3/d，采用配水沉砂+絮凝沉淀+曝气池+过滤+液氯消毒工艺，配水干管由第三水厂起始，采用单管布置，直至末端阀门井，全长5.08km。
本工程为小（1）型Ⅳ等工程，主要解决沙湾县城人饮和工业用水。推荐方案沿金沟河河滩、右岸防洪堤及灌区总干布置。工程沿线分布有较多的坦地，施工期稍加平整后基本可以满足布置临时生产生活设施要求。
本工程推荐方案主要建筑物特性见表11.1-1，主要工程量汇总见表11.1-2。
主要建筑物特性表
表11.1-1
||||
|-|-|-|
|工程项目|主要技术特性|备注|
|取水工程|取水工程由首部取水口、取水渗管、末端集水井、集水廊道、截渗墙及附属建筑物组成。渗管分为干管和支管，干管长1220m，支管长644m，均采预制钢筋砼管，管径为DN1200，壁厚15cm；集水廊道为钢筋砼矩形结构，宽1.5m，高2.8m，垂直河床分左右两段布置，左段长70m、右段长75m；截渗墙长155.3m，采用C20砼直墙，基础埋深至不透水层以下0.5m，高度约10m。工程沿线共布置了7座检查井、首末端各设置1座集水井，均采用钢筋砼结构。||
|输水工程|输水管道总长18.68km，管线采用单管布置。其中无压段管线长11.66km，采用预应力钢筋砼管，管径为DN1200和DN1000；有压段管线长7.02km，采用玻璃钢管，管径为DN800。沿线共布置1座稳流井和29座检查井均采用钢筋砼结构， 6座钢筋砼镇墩，1座减压阀井、1座阀井、1座流量计井、1座排水井和9座进排气井，6座穿路盖板涵。||
|第三水厂|水厂日处理规模为10万m3/d，采用混凝加药+二氧化氯预氧化除铁+机械混合池+栅条絮凝反应池+斜管沉淀池+D型滤池+二氧化氯消毒处理工艺。水处理厂场地南北长225m，东西宽125m，占地面积6064.1m2，场地内布置建筑物有：综合办公楼1栋；水处理车间、加氯间、配电间、反冲洗间、加药间、泥处理车间、锅炉房各1间；进水控制井1座，清水池3座，||
|配水干管|配水工程总长5.08km，管线采用单管布置，采用钢管，管径为DN900。沿线共布置7座钢筋砼镇墩，1座减压阀井、3座分水阀井、1座流量计井、1座阀门井、1座排水井和7座进排气井，27座穿路盖板涵，3段穿越顶管。||

主要工程量汇总表
表11.1-2
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|单位|取水工程||||输水工程||第三水厂|配水工程||合计|
|||闸井|渗管|集水廊道及截渗墙|防洪堤|管道|建筑物||管道|建筑物||
|拆旧|m3||||1345|46|||1132||2522|
|土方开挖|m3|620|270006|31961|10214|266675|13596|54971|93273|20282|761599|
|石方开挖|m3|39||50|||||||89|
|土方填筑|m3||||8870||||1403||10272|
|土方回填|m3|599|234216|21131||225571|12526|12464|86765|22407|615678|
|混凝土|m3|453||1771|1345|28|812|13400|173|2018|19999|
|浆砌石|m3|||||18|||||18|
|抛石|m3|||1342|||||||1342|
|垫层料|m3||293|||127|904||676|3826|5826|
|反滤料|m3||32277|6820|||||||39097|
|钢筋|t|30.73||46.37|||38.97|9.38|1.58|30.77|158|
|钢材|t|9.96|||||16.30|||1.10|27|
|钢筋砼管|m||2019|||11810|||||13829|
|玻璃钢管|m|||||16020|||||16020|
|钢管|m||||||||5104||5104|
|651止水带|m||||||||||0|
|无纺布|m2||22568|2355|126||||||25049|
|一布一膜|m3|||||286|||48||334|

（2）水文气象条件
工程区属大陆性温带干旱气候。多年平均气温6.6℃；多年月平均气温最高23.4℃，发生在7月；多年月平均气温最低-12.4℃，发生在1月；极端最高气温37.5℃，极端最低气温-31.4℃；多年平均降水量175.6mm，多年平均蒸发量2569.6mm。多年平均风速2.4m/s，历年最大风速20m/s，最大冻土深度182cm。
红山头站历年各月气象要素统计见表11.1-3。
红山头站历年各月气象要素统计表
表11.1-3
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|单位|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|全年|
|平均气温|℃|-12.4|-11.8|-1.2|9.4|16.9|21.8|23.4|20.6|15.1|6.8|-3.4|-6.1|6.6|
|极端最高气温|℃|5.0|8.0|18.5|28.5|34.5|37.5|37.4|36.7|33.0|26.2|13.5|3.0|37.5|
|极端最低气温|℃|-31.4|-27.2|-23.5|-13.0|1.0|7.2|14.6|7.2|-2.0|-9.6|-25.0|-30.5|-31.4|
|降水量|mm|5.8|4.5|10.9|29.6|26.4|19.3|13.2|21.6|12.3|17.8|7.6|6.7|175.6|
|蒸发量|mm|16.0|24.3|60.5|208.3|359.7|447.5|502.5|430.8|303.1|152.2|47.4|17.3|2569.6|

金沟河径流有着年际变化平缓，年内分配集中的特点，是典型的冰川融雪补给河流。红山头水文站多年平均流量11.18m3/s，多年平均径流量3.527×108m3。
据红山头站径流资料，径流年内分配主要集中在6月～8月，该时段径流量占全
年径流量的66.6%，枯水期11月～次年 4月仅占全年径流量的15.4%。
金沟河洪水主要有融雪型、暴雨型和混合型组成。融雪型洪水多发生于春夏季，该洪水日变化明显，峰不高、量也不大，过程变化比较平缓；暴雨型洪水强度大，持续时间短，水势突涨突落，洪峰高，但洪量不大；混合型洪水是金沟河历年发生的洪水频率最高的一类洪水，多发生于夏季，其特点是洪峰高、洪量大，历时也较长。
本工程设计洪水成果见表11.1-4，枯水期（9～4月）洪水成果见表11.1-5。
设计洪水成果表
表11.1-4
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|设计频率（%）|0.1|0.2|0.5|1|2|5|10|20|50|
|洪峰流量（m3/s）|1370|1170|905|718|543|337|211|125|88.1|

枯水期（9～4月）设计洪水成果表
表11.1-5
|||||
|-|-|-|-|
|频率（%）|5|10|20|
|洪峰流量（m3/s）|49.2|37.5|26.6|

金沟河属一条多泥沙河流，泥沙主要来源于水流对河道的冲刷及降雨汇流对汇流面的侵蚀。红山头水文站多年平均年输沙量为86.8×104t，其中多年平均悬移质输沙量75.5×104t，多年平均推移质输沙量为11.3×104t。
一般开始结冰日期 11月上旬，开始封冻日期12～1月初，全部融冻日期在4月中旬左右。金沟河水质良好，河水多年平均总硬度为85.2mg/L，属于软水。
（3）地形地质条件
取水工程位于于低山丘陵区金沟河出山口一带，该段河谷基岩由第三系砂质泥岩、泥岩等组成的单斜构造形成，其中卵石混合土层为凝灰岩、砂岩，渗透系数46.8m/d～53.4m/d；输水工程依次位于金沟河红山头渠首右岸河漫滩、金沟河干涸河道和金沟河东岸阶地上，岩性主要以低液限粘和卵石混合土；第三水厂位于金沟河东岸冲洪积平原，地势平缓，地面高程596～599m，地形东南高，西北低，坡降约5‰，场地地层为第四纪晚更新世—全新世冲洪积层（Qal+p），岩性 3-4
从上往下为粉土层、圆砾层；配水管线工程位于金沟河东岸阶地，岩性由填土、低液限粉土、级配不良砾组成。
11.1.2对外交通运输条件
沙湾县第三水源地工程项目区地处沙湾县境内，取水工程位于金沟河渠首上
游1.5km范围的金沟河内，距沙湾县县约25km，第三水厂位于南五宫水库附近，
距沙湾县城6km。现状河道有简易道路从取水工程通至管线7+420处，从管线7+420至第三水厂沿线有机耕道路和渠道管理道路并行，从水厂至沙湾县城由通连公路及南五宫水库管理道路通行，从沙湾县可由县道、国道 G312以及连霍高速G30公路等与其它城市勾成交通网，工程对外交通条件较好。
11.1.3主材及风水电供应
本工程共勘了 2个商业砂砾料场。综合考虑料场特性，最终确定输水管线10+000之前砂砾料由诚信料场提供，输水管线10+000之后砂砾料由沙湾金沟河料料场提供。
本工程所需水泥由沙湾县水泥厂提供；所需钢筋及钢材由新疆八一钢铁集团公司组织供货；所需木材由沙湾县供应；油料及火工材料由沙湾县供应。本工程主材均由公路运输至工地，外来施工材料来源及运距见表11.1-6。
外来施工材料来源及运距表
表11.1-6
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|来源及产地|Ⅰ类路（km）|Ⅱ类路（km）|
|1|水泥|沙湾水泥厂|30|15|
|2|钢材|乌鲁木齐八一钢铁厂|230|15|
|3|木材|沙湾县|30|15|
|4|汽柴油|沙湾县|30|15|

本工程沿线有线路通过，施工期直接由就近输电线路接取，另采用柴油发电机作为备用电源；取水工程施工用水由河道中抽取，输水工程及水厂施工用水由就近的渠道抽取，生活用水从附近的乡村拉取；施工期有线通讯利用工程附近已有的有线通讯窗口，架通信线解决，同时中国移动网络部分已覆盖本工程施工区。
沙湾县有较强的机械修配能力和钢结构生产加工能力，基本能满足工程需要。
另外，沙湾县周围建筑单位有多家，土建能力和机电安装能力较强。生活及其它物资均由就近的乡镇或县城供应。
11.1.4工程施工期
根据业主资金状况和尽早受益的要求，参考《新疆市政工程消耗量定额》的有关规定，结合工程规模及施工条件因素的考虑，计划总工期为16个月。
11.2料场选择与开采
11.2.1料场概述
本工程共勘察了两个料场，均为商业料场。即诚信料场和沙湾金沟河料场。
（1）诚信料场
诚信料场位于拟建管线K5+600北侧约 100m的金沟河干涸河道内，为当地水利、建筑等工程供应砼用砂石料的商业料场。料场地层岩性从上至下分为砾石（层厚大于10m，多呈亚圆～次棱角状，一般粒径20～40mm）和中粗砂充填。
该料场储量丰富，开采运输条件较好。料场用作工程砂砾石垫层料及反滤料质量满足技术要求，用作砼骨料除含泥量偏高外，其他指标均满足要求。
诚信料场各粒径含量表见表11.2-1。
诚信料场各粒径含量表
表11.2-1
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|粒径（mm）|>80|80～40|40～20|20～5|5～0.158|<0.158|
|含量（%）|6.4～7.0|8.3～8.4|18.2～20.4|29.5～30.7|30.5～33.2|3.7～4.1|

（2）沙湾金沟河料场
沙湾金沟河料场位于拟建管线K17+500北侧约200m，为当地水利、建筑等工程供应砼用砂石料的商业料场。料场地层岩性从上至下分为砾石（层厚大于10m，多呈亚圆～次棱角状，一般粒径20～40mm）和中粗砂充填。
该料场储量丰富，开采运输条件较好。料场用作工程砂砾石垫层料及反滤料质量满足技术要求，用作砼骨料除含泥量偏高外，其他指标均满足要求。
沙湾金沟河料场各粒径含量表见表11.2-2。
沙湾金沟河料场各粒径含量表
表11.2-2
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|粒径（mm）|>80|80～40|40～20|20～5|5～0.158|<0.158|
|含量（%）|/|3.9～5.8|11.9～19.8|34.7～35.1|32.2～40.4|7.0～9.1|

11.2.2料场选择
本工程所需建筑材料主要有垫层料、反滤料、砼骨料及回填料等。其中垫层料5654m3，反滤料39097m3，混凝土19541m3，回填料620031m3。
（1）垫层、反滤及砼骨料
根据地质勘察资料，诚信料场和沙湾金沟河料场均为当地水利、建筑工程供应砂石料的商业料场，其规模较大，储量及质量均能满足本工程砂石料要求。
由于本工程呈线型分布，管线长达23.75km，集中选择一个料场，运输单价较高。考虑诚信料场和沙湾金沟河料场均为商业料场，其质量及储量均能满足工程要求，而且诚信料场位于管线前段K5+600附近，沙湾金沟河料场位于管线后
段K17+500附近，为降低成品砂石料运输成本，本阶段选择诚信料场和沙湾金
沟河料场联合为工程提供所需砂石料。其中诚信料场提供输水管线K10+000之前建筑物所需砂石料，沙湾金沟河料场提供输水管线K10+000之后建筑物所需砂石料。
（2）回填料
由于本工程回填料主要用于渗管管沟、引水管管沟及建筑物边墙回填，填筑对料的要求不高，根据地质资料分析，工程开挖料用作建筑物回填料，质量满足要求，经计算，开挖量通够满足建筑物回填量，因此本阶段建筑物回填料直接利用工程开挖料。
11.2.3料场规划与开采
本工程土方填筑、土方回填料均利用建筑物开挖料。混凝土骨料、砂砾石垫层料、反滤料及基础换填砂砾料均由料场购买，其中输水管线10+000之前砂砾料由诚信料场供应、输水管线10+000之后砂砾料由沙湾金沟河料场供应。
各建筑物所需物料规划情况见表11.2-3。
物料规划表
表11.2-3
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目||需用量（实方）|单位|料场料（自然方）||开挖料（自然方）||总量（自然方）|
||||||诚信料场|沙湾金沟河料场|利用料|借用料||
|1|取水工程|垫层料|293|m3|332|||332|293|
|2||集水廊道反滤料|6820|m3|7750|||7750|6820|
|3||渗管反滤料|32277|m3|36678|||36678|32277|
|4||土方填筑|255946|m3|||10079|10079|255946|
|5||土方回填|8870|m3||||0|8870|
|6||砼骨料|4650|m3|5284|||5284|4650|
|7|输水工程|垫层料|1031|m3|586|586||1172|1031|
|8||土方回填|238096|m3|||270564|270564|238096|
|9||砼骨料|1095|m3|622|622||1244|1095|
|10|第三水厂|土方回填|12464|m3||||0|12464|
|11||砼骨料|17461|m3||19842||19842|17461|
|12|配水干管|垫层料|4502|||5116||5116|4502|
|13||土方回填|110574||||125653|125653|110574|
|14||砼骨料|2191|||2489||2489|2191|
|16|导流堤|土方填筑|23688|m3||||0|23688|
|17||粘土料|1582|m3||||0|1582|
|18|合计||||m3|51253|28655||79908|

由于混凝土骨料、砂砾石垫层料、反滤料及换填砂砾料均为成品料场料，施
工时直接由料场装车运至施工点。购买成品料除换填砂砾料运距为 0.5km外，其
余按平均运距6km考虑。
11.3施工导截流
11.3.1导流标准
沙湾第三水源地工程为（1）型Ⅳ等工程，取水工程为 4级建筑物。考虑当地气候条件，施工时段主要为 4月至 10月，而汛期为 6月至 8月，经分析在一个枯水期内，永久建筑物基本可以修建完成，因此导流采用枯水期5年一遇洪水标准，相应的洪峰流量为26.6m3/s。
11.3.2导流方式
金沟河河谷呈“U”型，深度50～120m，宽200m～500m，河谷间歇性切割，河床纵坡大于15‰。由于取水工程干管布置在河床中部，支管沿干管采用梳状布置，考虑主河流由右岸流向左岸，最后投入下游金沟河渠首，而左侧支管末端与左岸岸坡最小宽为7m，具备布置导流通道的条件，因此本工程导流采用拦河布置横向导流堤挡水、纵向导流堤束窄河床与岸坡形式导流渠顺导河流的导流方式。另外考虑下游截渗墙拦河布置，此段施工采用分段导流、分期施工的方案。
11.3.3导流建筑物设计
由于纵向导流堤出口位于截渗墙下游 50m处，考虑河床纵坡大于15‰，因此本工程不设置下游围堰，导流建筑物只包括上游横向导流堤和纵向导流堤。
本工程河床深 7m以内为透水的砂砾石层，渗透系数46.8m/d～53.4m/d；以下为不透水的砂质泥岩、砂岩层。由于取水工程施工期安排在枯水期，渗管基坑渗水量较小，为不影响渗管永久取水效果，纵横向导流堤基础均不考虑防渗处理，施工期只需加强抽水措施即可。
（1）横向导流堤
为使水流较为顺畅进行渠道，同时减小横向导流堤的拦挡洪水风险，横向导流堤采用与河道成70.74°的夹角布置，全长227m。由于水流经横向导流堤拦挡最终进入渠道，故其堤前水位同纵向导流堤进口段水位，即828.70m，超高取0.5m，最终确定堤顶高程829.2m。
横向导流堤采用土石结构，堤顶宽4.5km，上下游边坡1:1.5，为降低渗管基坑排水难度，在横向导流堤后坝坡布置抽水渠槽，底宽1m，深1m，边坡1:1。
横向导流堤采用粘土斜墙防渗，顶宽2m，边坡1:3，迎水面采用砂袋护坡防冲。
（2）纵向导流堤
纵向导流堤分为一期和二期，一期施工渗管的全部干支管、截渗墙及集水廊
道的左岸125m段，二期施工截流墙及集水廊道右岸 30m段。
①一期纵向导流堤
一期纵向导流堤与左岸岸坡形成梯型渠道，设计标准采用枯水期5年一遇洪水标准，流量26.6m3/s，全长1.40km，底宽3m，边坡1:1.5，纵坡0.00792。
导流渠水力计算见表11.3-1。
导流渠水力计算表
表11.3-1
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|设计流量|底宽|水深|过水断面面积|水面宽度|边坡|纵坡|糙率|谢才系数|流速|
|Q（m3/s）|b（m）|h（m）|A（m2）|B（m）|m|i|n|C|V（m/s）|
|26.60|3|1.77|10.02|8.31|1.5|0.00792|0.035|28.88|2.66|

经计算，堤前水头1.77m，由于导流堤为 5级建筑物，且拦挡枯水期洪水，超高取0.5cm，最终确定堤顶高2.2m。考虑交通及洪水期堤顶加高，堤顶宽取4.5m。纵向导流堤采用土石结构，由于渠道纵坡较大、水头低，堤身渗水量较小，因此本阶段堤身不考虑防渗处理，只在迎水面布设 0.5m宽砂袋进行防冲。
②二期纵向导流堤
二期纵向导流堤接一期纵向导流堤1+300处，经集水廊道及截渗墙0+050，最后投入左岸主河道，与右岸形成梯型渠道，全长130m。考虑二期纵向导流堤工程量较小，因此其设计标准、边坡、顶宽及堤高均与一期导流堤相同。
导流工程主要工程量见表11.3-2。
导流工程主要工程量表
表11.3-2
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|单位|纵向导流堤||横向导流堤|
||||一期|二期||
|1|土方开挖|m3|20151|0|3264|
|2|土方填筑|m3|20429|2409|3259|
|3|粘土|m3|/||1582|
|4|砂袋护坡|m3|1663|154|247|

11.3.4导流工程施工
导流土方工程主要包括导流渠渠底清理、渠道断面开挖及、围堰抽水渠槽开挖及导流渠填筑等。
（1）土方开挖
土方采用1m3挖掘机开挖，开挖料直接甩至渠堤进行碾压；横向导流堤土方
采用88kw推土机集料，1m3挖掘机挖甩至堤顶进行碾压。
导流结束后拆除纵横向导流堤，采用88kw推土机推运30m整平。
（2）土方填筑
土方填筑直接利用开挖料，88kw推土机平料，13.5kw振动碾压实。
横向导流堤防渗土料利用末端蓄水池开挖黄土料，采用 10t自卸汽车运 18.67km直接上堤，88kw推土机平料压实。
11.3.5基坑排水
本工程基坑排水主要为导流堤基础渗水、渗管基坑开挖的坡面渗水。
导流堤基础渗水主要考虑横向导流堤基础渗水，采用堤后坡开挖排水槽集中抽水的方式，经分析计算，渗水量1072m3/d，选用一台 IS100-80-125型（流量50m3/h，扬程5m，功率0.9kw）水泵进行抽水，抽水时间初估 90天。
渗管基坑排水采用开挖排水槽导水、集水坑集中抽水的方式。排水槽布置在管沟两侧，集水坑布置在渗管末端，将边坡渗水由排水槽层至至集水坑中集中抽取。经分析计算，渗水量约6076m3/d，选用两台IS125-100-200（流量100m3/h，扬程12.5m，功率4.48kw）水泵进行抽水，抽水时间初估90天。
11.4主体工程施工
11.4.1取水工程施工
取水工程主要由闸井（首部闸井、检查井和末端闸井）、渗管（干管、支管及集水廊道）、截渗墙及防洪堤等工程组成。
（1）土石方开挖
管沟、集水廊道及截渗墙土方开挖深度达 8m左右，挖掘机一次开挖难以成型，因开口较宽，故管沟断面采用分层开挖。0～4m范围内土方直接采用挖掘机挖甩至开口两侧，采用 88kw推土机推运20m；4m以下由挖掘机挖甩至基坑中部停车平台，再由停车平台处的挖掘机二次挖甩至开口两侧就近堆存。开挖料留够回填量，余料采用1m3挖掘机挖装10t自卸汽车运 1.0km至防洪堤处堆存。由于基础岩石为强风化砂质泥岩、砂岩，岩石硬度较低，故石方也采用挖掘机开挖。
（2）土方回填
土方回填主要包括闸井、渗管及截渗墙等建筑物边墙回填，回填料利用开挖料，采用88kw推土机回填，小型夯机分层夯实，人工辅助，建筑物的回填要求混凝土强度达70%以上后进行。
（3）管道安装
渗管干支管均采用预制砼管，由加工厂加工而成。施工时由 15t载重汽车运 1.0km至管沟一侧，再采用 30t汽车吊吊入管沟内施平调直。管道安装工作间断期间，应及时封闭敞开的管口；管道连接时，应严格按照规定的施工方法和程序进行。管道安装过程中，应避免污物进入管道，对进入管道系统的杂物应及时清除，已验收的管道应及时按设计要求填土。
（4）反滤料铺设
管道安装完成后进行反滤料铺设，成品料由料场购买，采用 15t自卸汽车运至施工现场，装载机转至底开门式吊桶，再由 30t汽车吊至管道中心线上方，打开吊桶底门自上而下回填，并采用平板夯分层夯实。
（5）混凝土施工
砼采用3m3搅拌车运 1.0km至现场，基础混凝土采用滑槽直接入仓，基础以上采用泵送入仓，入仓后采用振捣器平仓，插入式振捣器振捣。
11.4.2输水工程施工
输水工程总长18.68km，采用管道输水的方式。其中前11.66km管线为无压段，采用钢筋砼管，管径 DN1200和DN1000；后 7.02km管线为有压段，采用玻璃钢管，管径DN800。管沟采用梯形断面，无压段底宽1.8m，有压段底宽1.6m，沟深2.8m。
（1）土方开挖
管线0+000～13+000（其中7+100～7+420段穿越丰产渠、新总干渠和7+402穿老干渠）两侧均为滩地、荒地，施工场地开阔。开挖料沿管沟堆放，以备回填。
管线13+000～14+000左侧距林带1m，右侧距灌溉渠道6m，管线布置在机耕道上，施工场地狭窄。开挖料采用 10t自卸汽车运0.5km至邻近管段堆存。
管线14+000～14+520两侧均为荒地，宽度在6～8m左右，施工场地较为开阔。开挖料沿管沟一侧堆放，以备回填。
管线14+520～14+620左侧距林带1m，右侧距灌溉渠7m。开挖料采用 10t自卸汽车运0.5km至邻近管段堆存。
管线14+620～18+670.39左侧为荒地和零星林带，右侧为荒地和耕地，施工场地较为开阔。开挖料沿管沟一侧堆放，以备回填。
输水管线管沟开挖深度较浅，土方采用1m3挖掘机开挖，开挖料甩至管线旁边，用74kw推土机推运20m，以不影响工程施工为宜。管道开挖时，若与其他
建筑物交叉时时应该由人工开挖，以防破坏原有建筑物。
（2）垫层铺设
垫层铺设待管沟基础处理达到要求后进行，根据管材特性采用不同的铺筑厚度。垫层料由料场采购、并运至施工现场，采用溜槽入仓、人工平整，小型夯实机械夯实。第一层垫层料铺筑成后，进行管道定位；第二层垫层料填筑与管道定位同步进行，两侧同时进行填筑，直到管道安装稳定。
（3）管道的安装
管道采用 12t载重汽车运至施工现场，30t汽车吊吊入沟内放平调直。管道安装工作间断期间，应及时封闭敞开的管口。管道安装过程中，应避免污物进入管道，对进入管道系统的杂物应及时清除。对有压段的试压应与管道安装应同时进行，并及时夯填胸腔以下土方。已验收安装质量的管道应及时按设计要求填土。
（4）管道压水试压措施
管道安装完成后应对有压段进行注水试压，试压时每节管段中间覆土，接口外露即可。对有压管线试压区段的长度，除有特殊规定外，试压段长度不应大于1000m。试验压力选取时应注意，当设计压力小于或等于 0.5MPa时，应为设计压力的2倍；当设计压力大于0.5MPa时，应为设计压力加0.5MPa。水压试验时先接好试压泵的临时管路，充水的同时放净空气待水满后进行加压，当压力升至试验压力时停止加压进行检查，10分钟压力降不超过0.02MPa，降至工作压力后进行外观检查不渗不漏为合格。
（5）混凝土浇筑
管线混凝土工程主要为流量计井、检查井、连接井、排水井、进排气井、减压阀井涵洞及镇墩等建筑物砼。
混凝土就近拌和站制备，3m3搅拌车运至现场，平均运距3km。混凝土采用滑槽入仓人工辅助，入仓后采用人工平仓，插入式振捣器振捣。
（6）土方回填
槽底至管顶以上 50cm范围内，不得含有机物，冻土及大于 50mm的砂石等硬块。管道两侧和管顶以上 50cm范围内的回填材料，采用机械为主辅助以人工回填，应从沟槽两侧对称运入槽内，不得直接扔在管道上；回填其他部位时，应均匀运入槽内，不得集中推入，分层夯实（分层填筑厚度不大于0.2m）应采用轻夯压实，管道两侧压实面高差不应超过30cm。Ⅱ区范围内回填土表层的压实
度不应小于85%，Ⅰ区范围内管道两侧回填土压实度不小于90%。其他部位回填的压实度应符合规范要求。
管顶以上土方可采用74kw推土机推填，压实度不小于80%。严禁大型机具靠近或直接穿越管道，以免造成管道破坏。
11.4.3第三水厂施工
（1）土方开挖
土方采用 1m3挖掘机开挖，开挖料留够回填量，余料采用 10自卸汽车运 0.5km至南五宫水库坝后坡堆放。
（2）土方回填
土方回填利用开挖料，采用74kw推土机回填，小型夯实机械夯实。回填要求基础砼强度达到一定强度后进行。
（2）混凝土施工
混凝土就水厂工区拌和站提供，采用3m3搅拌车运输，泵送入仓，入仓后采用插入式振捣器振捣，洒水养护。
11.4.4配水干管施工
配水工程总长5.08km，采用钢管，管径为DN900。管沟采用梯形断面，无压段底宽1.7m。其中管线2+755.3～2+784.9、2+958.6～2+979.8和5+013.9～5+036.8段穿越高速公路，采用顶管施工；管线3+500～4+420段地层为黄土层，采用翻夯处理。
（1）土方开挖
管线0+000～4+586段（其中2+755.3～2+784.9、2+958.6～2+979.8段穿越高速公路）两侧均为荒草地，施工场地开阔，开挖料沿管沟堆放，以备回填。
管线4+586～4+650穿越林带，施工场地狭窄，开挖料采用 10t自卸汽车运 0.5km至邻近管段堆存。
管线4+650～5+078（其中5+013.9～5+036.8段穿越高速公路）两侧荒草地、村镇道路等，施工场地较为开阔，开挖料沿管沟堆放，以备回填。
配水管线管沟开挖深度较浅，土方采用1m3挖掘机开挖，开挖料甩至管线旁边，用74kw推土机推运20m，以不影响工程施工为宜。管道开挖时，若与其他建筑物交叉时时应该由人工开挖，以防破坏原有建筑物。
垫层铺设、管道安装及试验、建筑物砼浇筑及土方回填等施工同输水管道。
（2）管道穿越工程施工
管道穿越高速公路段采用顶管施工，穿越省道、其它道路及二道湾支渠段均采用明挖施工，穿越三道湾支渠段先对原渠道进行架设砼盖板封闭、然后采用管道从盖板上方穿过的施工方案。
顶管施工段基础为砂砾石层和低液限粉土层，选择较为常用的手掘式顶管机，相应的采用人工手掘配合顶管机顶进，卷扬机出渣的施工方法，顶管选用钢筋砼管，管径为1.5m，顶管施工方法严格按照《顶管施工规范》执行，施工时要有明显的安全警示标识，确保高速公路的安全畅通。
穿越省道、其它道路及渠道采用明挖段，施工完成后应对省道、其它道路及渠道均按照原设计对路面及渠道护砌进行恢复。
11.4.5设备安装
本工程主要安装项目有管道设备安装（包括阀门、钢件、井盖）、水厂机电设备（水泵、鼓风机、加药装置、搅拌机、吸泥机、斜管、网格、管道及阀门）等。
（1）管道设备安装
各种设备必须安装严紧，胶垫孔口应与管口对准，防止遮口挡水。法兰盘螺丝应平衡紧固，螺纹连接口需加铅油上紧，达到整个系统均不漏水。
井盖采用定型产品。
（3）水厂设备安装
水厂的安装工程量较大，土建施工完成后尽快开始机电设备的安装。
水泵安装检测必须选用满足精度要求，并经国家批准的计量检定机构检定合格的仪器设备。水泵出水管上应装设压力表、阀门、缓闭止回阀、流量计和检修闸阀。吸水管上也必须装设阀门，阀门阀口应吻合，接触面严密。泵座、进水口、导叶座、出水口、弯管和过墙管等法兰联接部件的相互联接应紧密无隙。填料函与泵轴间的间隙在圆周方向应均匀，并压入按产品说明书规定类型和尺寸的填料。
油箱内应注入规定的润滑油到标定油位。
鼓风机安装时下汽缸和鼓风机下汽缸就位找平后，紧固地脚螺栓，汽轮机转子吊入下汽缸。上汽缸吊起找平，运到下汽缸上部，根据导杆对准下汽缸扣下去，紧1/3螺栓，塞尺塞入下汽缸中分面检查接触情况。凝汽器找正找平工作在转子吊入下汽缸前就应完成，并同时完成凝汽器与下汽缸联接口的焊接工作。扣大盖
是汽轮机安装的一道最关键的工序，又是十分仔细的工作，直接关系到汽轮机的安全运行，因此必须组织严密、精心操作、仔细检查，在试扣大盖达到要求的基础上，进行正式扣大盖。完成鼓风机与汽轮机转子的联轴器找中心、垫铁点焊、管线等敷设后，进行二次混凝土浇灌。
搅拌器安装时，应检查与搅拌器连接法兰相配对的设备法兰平行度，其精度应做到技术说明书要求范围内，一般在±0.5mm以内。搅拌器杆垂直度应保证在 1mm/m以内，否则长时间运转受力较易变形、损坏。并要求搅拌器的法兰与容器法兰紧密结合，不允许加斜垫片，电机必须保证水平。在保证搅拌器的垂直度的前提下，保证容器的垂直度或水平度，如果二者发生矛盾，则要统筹考虑。检查搅拌轴是否弯曲，表面不得有裂纹、毛刺、划痕等缺陷，检查叶轮是否变形，转动方向是否正确。各部件经检查完全合格后进行安装。系统设备之间的管道、法兰或管件连接部分不能有漏水现象发生，储罐及溶液罐应按设计要求进行定位固定，容器安装后须进行盛水试验，各处焊接不允许渗漏。
斜管沉淀池斜管的安装要保证斜管的倾角60º，斜管排列整齐有序，斜管剖面平整，水平高差不大于±20mm。集水槽沿池长方向，用水准仪测量三角堰下端水平高差，不大于2mm。钢管安装前应进行防腐处理，外防腐宜为2～3层玻璃布环氧煤沥青涂层。
11.5施工交通及施工总布置
11.5.1施工交通
（1）对外交通
本工程项目的取水工程距沙湾县约25km，水厂位于沙湾县城正南向6km处。
对外交通线路主要有县道、国道 G312以及连霍高速 G30公路。其中输水管线0+000～7+420段位于金沟河河道与右岸低山丘陵区，现状主要以防洪堤为交通道路，路况较差，施工时需修建道路满足运输要求；输水管线7+420～17+720段管道基本沿灌溉渠道布置，现状有伴渠路及机耕道路并行，交通条件较好，施工时可充分利用；输水管线17+720～第三水厂，现状为耕地，施工时需修建交通道路；第三水厂～配水管线0+400段，现状为荒地，交通条件较差，施工时需修建交通道路；配水管线0+400～4+400段，基本沿村镇道路布置，交通条件较好，施工时可以充分利用；配水管线4+400～4+700段，现状为林带、荒草地，交通条件较差，施工时需修建交通道路；配水管线4+700～5+078段，基本沿活
禽市交通路布置，交通条件较好，施工时可以充分利用。
对外交通道路除部分路段为砂砾石路面，其余为沥青混凝土路面。其中取水工程～输水管道7+420段、输水管道17+720～第三水厂，第三水厂～配水管线0+800段和配水管线4+400～4+700段，现状交通条件较差，施工时需要新建场内道路，长度分别为8km、1km、0.5km和0.5km。
本工程外来物资主要为钢材、木材，水泥，金属结构及金属构件、玻璃钢管、柴汽油及生活物资等。由于对外运输量较小、运输强度低，而且现状运输道路状况较好，因此本工程对外物资采用公路运输的方式。
（2）场内交通
场内施工道路的布置以便利施工、避免干扰、一路多用为原则。根据工程所在处地形条件，生产生活区和建筑物布置特点等，场内施工主干道路采用永临结合的方式，起始于取水工程、终止于水厂，道路沿管线右侧布置，砂砾石路面，路面宽度4.5m。另外为方便渗管、末端蓄水池及水厂等建筑物基础施工，考虑部分施工便道，路面宽4.5m。
场内主要施工道路特性见表11.5-1。
场内主要交通道路一览表
表11.5-1
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|起～止位置|路面宽度（m）|长度（km）|备注|
|DL-01|渗管0+000～输水管道0+000|4.5|1.50|砂砾石路面，新建、临时|
|DL-02|输水管道0+000～输水管道7+420|4.5|8.00|砂砾石路面，新建、后期为永久管理道路|
|DL-03|输水管道17+720～输水管道18+670|4.5|1.00|砂砾石路面，新建、后期为永久管理道路|
|DL-04|配水管道0+000～配水管道0+400|4.5|0.50|砂砾石路面，新建、后期为永久管理道路|
|DL-05|配水管道4+400～配水管道4+700|4.5|0.50|砂砾石路面，新建、后期为永久管理道路|
|临时施工道路||4.5|2.00||
|合计|||13.50||

11.5.2施工工厂设施
（1）混凝土生产系统
本工程混凝土浇筑量较小，其中取水工程闸井砼453m3、集水廊道及截渗墙1771m3、防洪堤砼1345m3；输水工程管线砼808m3；第三水厂砼13400m3，配水管线砼2191m3。
本工程砼主要集中在取水工程和第三水厂处，根据工程呈线型分布的特点，
初拟在工程首末两处布置固定式砼搅拌站，分别为取水工程和第三水厂供应砼；
管线砼较小，初拟布置两个移动式搅拌机，为管线建筑物供应砼。
根据施工总进度安排，取水工程砼浇筑强度0.08万m3/旬，输水管线砼浇筑强度0.01万m3/旬，第三水厂砼浇筑强度0.05万m3/旬，配水干管砼浇筑强度0.02万m3/旬。砼采用3m3砼搅拌运输车运至施工点，旬有效生产时间按224h计。
各拌和站主要技术经济指标见表11.5-2。
混凝土拌和站主要技术指标
表11.5-2
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|单位|各拌和站混凝土系统指标|||
||||（取水工程处）|（管线处）|（第三水厂处）|
|1|生产能力|m3/h|3.97|0.30|2.32|
|2|水泥贮量|t|397|30|232|
|3|工作制度|班/d|1|1|1|
|4|用电量|Kw|30|22|30|
|5|建筑面积|m2|1100|786|1086|
|6|占地面积|m2|3746|903|3563|

取水工程和第三水厂处各布置一台HZ15型搅拌站，分别在输水管线10+000和配水管线2+000处各布置一台HL-25型搅拌站。
（2）综合加工及机械修配厂
综合加工厂主要包括钢筋加工厂、木材加工厂，由于本工程规模较小，加工厂分别布置在相应的施工工区内。根据施工进度要求，钢筋加工厂生产能力 2t/班，木材加工厂生产能力0.01m3/班。
本工程大中修均在沙湾县进行，工地只设置机械设备的维护和保养，机机设备维护及保养站相邻施工区布置。
（3）水电及通讯系统
施工供水：主要包括砼拌和、土方填筑及车辆冲洗等。由于金沟河河水无污染、无侵蚀，可作为工程施工生产水源，且用水点距水源均较近，因此施工时直接由河道或灌溉渠道抽取。生活用水可由就近村庄拉取。
供电系统：初步估算施工高峰负荷1250kw，据调查工程沿线有输电线路通，主要集中在取水工程、末端蓄水池和水厂处，故此三处采用网电，施工时直接由就近输电线路接取。输水工程管道施工用电考虑采用柴油发电机作为施工电源。
施工通信：工程区已在移动通讯服务范围，施工通信比较方便。
11.5.3施工总布置
（1）施工总布置原则
为有利生产、易于管理，本工程施工总布置应遵循以下设计原则：
①施工临建与永久工程统一规划，前后期相结合，避免重复建设增加投资。
②本工程线路长、规模小，生产、生活设施采用分散布置相应对集中的方式。
③充分利用现有的设施，尽量简化和减少临建设施的规模。
（2）施工总布置
本工程主要建筑物包括取水工程、输水工程、末端蓄水池及水厂工程。由于工程呈线形分布，根据施工布置特点，结合料源情况，施工区分3处布置，各工区内包括施工工厂和生活福利设施。其中1#工区布置在取水工程渗管末端右岸滩地，主要控制范围为渗管、闸井、截渗墙和防洪堤；2#工区布置在管线10+000处，主要控制范围为管线0+000～18+670及相应的建筑物；3#工区布管线18+670末端左侧荒地，主要控制范围第三水厂和配水干管。
具体布置见总平面布置图。各区占地及房屋布置见表11.5-3。
施工区占地及房屋布置特性表
表11.5-3
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|1#工区（m2）||2#工区（m2）||3#工区（m2）||合计（m2）||
|||建筑面积|占地面积|建筑面积|占地面积|建筑面积|占地面积|建筑面积|占地面积|
|一|施工工厂设施|1287|5544|859|1680|1245|5114|3391|12338|
|1|混凝土拌和系统|1109|3879|824|1113|1085|3554|3018|8546|
|2|钢筋加工厂|173|1007|33|190|154|896|359|2093|
|3|木材加工厂|5|28|3|16|6|34|13|78|
|4|机械修配厂||300||200||300|0|800|
|5|供水系统||250||100||250|0|600|
|6|供电系统||80||60||80|0|220|
|二|施工仓库系统|599|1470|435|777|1168|2516|2203|4763|
|1|油库||60||30||60|0|150|
|2|水泥库|111|388|82|111|109|355|302|855|
|3|钢材库|52|302|10|57|46|269|108|628|
|4|木材库|1|8|1|5|2|10|4|24|
|5|机电设备库场|||||427|855|427|855|
|6|施工设备库|85|127|42|64|85|127|212|318|
|7|生活物资库|200|360|200|360|300|540|700|1260|
|8|房建材料库|150|225|100|150|200|300|450|675|
|三|生活福利区|1200|3000|1600|4000|1600|4000|4400|11000|
|四|合计|3086|10014|2894|6456|4013|11630|9994|28101|

11.5.4弃渣规划及土石方平衡
（1）弃渣规划
本工程弃渣主要为取水工程、末端蓄水池和水厂开挖弃渣。根据现状地形条
件，结合弃渣来源，工程共规划两个弃渣场。1#弃渣场位于取水工程右岸防洪堤后坡，主要堆存取水开挖弃料；2#弃渣场位于南五宫水库坝后，主要堆存末端蓄水池和水厂开挖弃料。各规划弃渣场特性见表11.5-4，渣场位置见平面布置图。
各规划弃渣场特性表
表11.5-4
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|位置|占地面积|弃渣量（松方）|渣料来源|
|||（万m2）|（万m3）||
|1#弃渣场|取水工程处防洪堤后坡|0.44|0.89|取水工程开挖弃料|
|2#弃渣场|南五宫水库坝后坡|0.49|2.47|水厂开挖弃料|
|沿线堆弃料||1.73|2.07|沿管线上部堆弃|
|合 计||0.94|3.36||

（2）土石方平衡
本工程弃渣主要为管沟及建筑物开挖料，经统计，土方开挖78.44万m3，石方开挖（含拆旧）0.26万m3，土方填筑/回填65.31万m3。主要建筑物土石方平衡见表11.5-5，表中开挖量及弃渣量均为自然方，填筑量为实方。土方松实换算系数：自然方/压实方/松方＝1/0.88/1.19；石方松实换算系数：自然方/压实方/松方＝1/1.31/1.53。
主要建筑物土石方平衡表
表11.5-5
||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|填筑量（万m3）开挖量（万m3）||||取水工程||输水工程|||||||水厂工程|配水工程|||||导流工程|||弃渣|||
|||||渗管|防洪堤|0+000～13+000|13+000～14+000||14+000～14+520|14+520～14+620||14+620～18+670||0+000～|4+586～4+650||4+650～|三段穿越|纵向导流|横向导流|||||
|||||土方回|土方填|土方回填|土方回填||土方回填|土方回填||土方回填|土方回|4+586土方回填|土方回填||5+078土方回填|段土方回填|土方填筑|土方填|粘土料|1#弃渣场|2#弃渣场|沿线堆|
|||||填255946|筑8870|169034|10552||5273|934||52304|填12464|101769|684||7079|1042|22838|筑3259|1582|7068|20733|17063|
|||||利用|利用|利用|利用|倒运|利用|利用|倒运|利用|利用|利用|利用|倒运|利用|利用|利用|利用|利用|0.5km|0.5km|0.5km|
|取水工程|管线及建筑物|土方开|302588|290848||||（1km）|||（0.5km）|||||（0.5km）|||5801|439||5500|||
|||挖石方开|89|||||||||||||||||||89|||
||防洪堤|挖拆旧|1345|||||||||||||||||||1345|||
|||土方开|10214||10079|||||||||||||||||135|||
|输水工程|0+000～13+000|挖拆旧|46|||||||||||||||||||||46|
|||土方开|208488|||192084|518|||||||||||||||||15886|
||13+000～|挖土方开|11613|||||11472|141|||||||||||||||0|
||14+00014+000～|挖土方开|5873||||||5851|22||||||||||||||0|
||14+52014+520～|挖土方开|1040||||||||1040|||||||||||||0|
||14+62014+620～|挖土方开|53258|||||||||53258||||||||||||0|
|18+670水厂工程||挖土方开|54971|||||||||6178|14164|12098|||||||1798||20733||
|配水干管|0+000～4+586|挖拆旧|1132|||||||||||||||||||||1132|
|||土方开|103971|||||||||||103311|661|||||||||0|
||4+586～|挖土方开|749|||||||||||||116|633|||||||0|
||4+6504+650～|挖土方开|7412||||||||||||||7412|||||||0|
||5+078三段穿越段|挖土方开|1423|||||||||||239||||1184||||||0|
|导流工|纵向导流堤|挖土方开|20151||||||||||||||||20151|||0|||
||横向导流堤|挖土方开|3264|||||||||||||||||3264||0|||
|程合计||挖土方开|785014|290848|10079|192084|518|11472|5992|22|1040|59436|14164|115647|661|116|8044|1184|25953|3703|1798|5635|20733|15886|
|||挖石方开|2612|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1434|0|1178|

11.5.5施工永久及临时占地
本工程施工占地主要有施工区、弃渣场（沿线堆弃已计入永久占地）及施工道路等，应根据施工总布置及施工总进度计划的安排，分期、分区完成施工征地。
其中场内外永久道路属永久占地，各工区、弃渣场、生活福利区及场内施工临时道路等均属临时占地。施工过程中后期，对于这部分占地应采取措施，尽可能使地表的得以恢复。施工永久及临时占地特性见表15.5-6。
施工永久及临时占地表
表15.5-6
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|工程项目|占地面积||备注|
|||（万|（亩）||
|1|永久道路|m62.5）0|97.50|永久占地，荒草地（已计入工程永久占地）|
|2|临时道路|1.93|28.87|临时占地，荒草地（已计入工程永久占地）|
|3|1#弃渣场|0.44|6.67|临时占地，荒草地|
|4|2#弃渣场|0.49|7.40|临时占地，荒草地|
|5|施工工区|2.81|42.15|临时占地，荒草地（包括拌和站、施工工厂及生活福利区）|
|6|合计|12.17|182.60||

11.6施工总进度
11.6.1设计依据
初拟本工程总工期16个月，其中施工准备期1个月，主体工程施工期15个月。施工进度计划以此为依据，编制过程中主要遵循以下基本原则：
（1）严格执行基本建设程序，遵照国家政策、法令和有关规程规范。
（2）采用较先进的施工指标，力求缩短工程建设周期。
（3）各项工程施工前后兼顾，处理好准备和主体、主体与各单项、临时与永久工程之间不同阶段的施工关系，力求做到衔接合理，干扰小，施工均衡。
11.6.2施工分期
本工程规模较小，筹建期工作内容简单，可放入准备期内实施。工程只分施工准备期和主体工程施工期。
施工准备期：主要完成导流堤建设、场内外交通道路建设，施工期供电通信系统，征地移民，工程招投标等。根据工程施工条件及规模，并充分考虑各项工程施工时相互制约相互影响的关系、可能产生的施工干扰等因素，确定准备期控制性关键项目是工程施工道路的修建。
主体工程施工期：主要完成取水工程、输水工程、第三水厂及配水干管等工
程的土方、砼及安装工程等。取水工程、输水工程及配水干管均为线型工程，虽
工程较大，但可全线展开施工，而第三水厂工程土建和机电设安装施工干扰、施
工复杂、施工工期长，因此主体工程施工期控制性关键项目是水厂土建及机电设备安装、调试。
11.6.3施工总进度安排
（1）准备及导流工程施工
准备工程：计划第一年3月开始准备进行施工场地平整、场内供电、砼拌和系统及场内外道路等工程，4月底基本完成准备工作并达到运行要求。
导流工程：主要为拦河横向导流堤和顺河纵向导流堤，考虑导流工程量较小，可结合主体工程开挖同步进行。计划一期导流堤于第一年9月初开始进行土方开挖、渠堤填筑，9月中旬完成导流堤工作；二期导流堤于第二3月下旬开始进行土方开挖、渠堤填筑，4月初完成导流堤工作。5月上旬拆除一二期导流堤。
（2）主体工程施工
取水工程：由于渗管布置在河床中，为减小洪水对工程安全的威胁、同时降低基坑排水的难度，计划第一年9月初开始土石方开挖，9月中旬完成土石方开挖；9月下旬开始建筑物砼浇筑，10月上旬完成；10月上旬进行管道安装，10月中旬至下旬完成反滤层填筑，11月中旬完成土方回填；集水廊道和截渗墙分二期施工，一期施工右岸 125m段与渗管同步完工，二期施工左岸 30m段，计划第二年 3月下旬开挖，4月上中旬完成砼施工，下旬完成反滤料填筑，5月上旬进行基坑回填。
输水工程：管道7+100～7+420段穿越新老总干渠，需在总干渠停水期抢修，计划第二年3月初～4月上旬完成；其余管段无施工干扰，可全线展开施工。计划第一年 4月进行管沟土方开挖，5月底完成；6月进行管道基础砂砾石垫层铺设，6月底完成，7月完成建筑物砼浇筑，8月进行管道安装、调试，9月底完成；
10月中旬～11月中旬完成管沟土方回填。
第三水厂：计划第一年4～6月完成基坑开挖，7～9月完成砼施工，第一年10月～第二年5月完成设备安装、调试，6月底完成厂房边墙回填。
配水干管：管线明挖段，计划第一年4月开挖进行管沟土方开挖，5月底完成，6月进行管道基础砂砾石垫层铺设，6月底完成，7月完成建筑物砼浇筑，8月进行管道安装、调试，10上旬底完成；10月中旬～11月中旬完成管沟土方回填；管线穿越高速公路段，需要进行顶管施工，由于施工场地开阔，施工干扰较小，可在整个工期内灵活安排。
本工程于第二年6月底完工，经过进度调整计算，施工高峰期上工人数可达596人。经统计工程需要总工日19.71万个。分年度主要工程量统计见表11.6-1。
分年度主要工程量统计表
表11.6-1
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|单位|总量|第一年|第二年|
|土石方开挖|万m3|81.48|76.97|4.52|
|土方填筑|万m3|62.60|60.00|2.60|
|混凝土|万m3|1.99|1.96|0.04|

11.7主要技术供应
11.7.1主要建筑材料
工程主要建筑材料包括水泥、钢材、木材、油料等。依据主体和临时建筑物工程量、工程特性、施工机械配备，参考《水利建筑工程概算定额》和有关工程经验，主体和临时建筑物所需建筑材料数量见表11.7-1。
主要建筑材料数量表
表11.7-1
||||||
|-|-|-|-|-|
|水泥（t）|钢筋钢材（t）|木材（m3）|汽油（t）|柴油（t）|
|2261.38|197.85|27.25|1.14|510.55|

11.7.2主要施工机械设备
根据施工方法和各种机械施工定额，确定施工机械种类及数量见表11.7-2。
主要施工机械设备统计表
表11.7-2
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|规格型号|单位|数量|备注|
|一|开挖机械|||||
|1|挖掘机|1m3|台|13||
|2|装载机|2m3|台|8||
|3|推土机|74KW|台|4||
|4|推土机|88KW|台|4||
|二|运输机械|||||
|1|载重汽车|12t|辆|15||
|2|自卸汽车|10t|辆|5||
|3|洒水车|5t|辆|4||
|4|油罐车|10m3|辆|3||
|三|压实机械|||||
|1|振动碾|13.5t|台|2||
|2|手扶振动碾|YZF-07|台|8||
|3|平板振动夯|2.5t|台|10||
|四|砼拌和浇筑设备|||||
|1|拌和站|HZ15型|台|2||
|2|拌和站|HL-25型|台|2|移动式|
|3|插入式振捣器|HZ-4|台|20||
|4|平板式振捣器|HZ-50|台|10||
|五|其它机械|||||
|1|汽车起重机|30t|辆|8||
|2|水泵|IS100-80-125|台|1||
|3|水泵|IS125-100-200|台|2||

12 主要工程量及主要设备材料
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：李学红
校核：张 良
编写：陈海涛
董训山
王兰珠
12.1主要工程量汇总表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|单位|取水工程||||输水工程||第三水厂|配水工程||合计|
|||闸井|渗管|集水廊道及截渗墙|防洪堤|管道|建筑物||管道|建筑物||
|拆旧|m3||||1345|46|||1132||2522|
|土方开挖|m3|620|270006|31961|10214|266675|13596|54971|93273|20282|761599|
|石方开挖|m3|39||50|||||||89|
|土方填筑|m3||||8870||||1403||10272|
|土方回填|m3|599|234216|21131||225571|12526|12464|86765|22407|615678|
|混凝土|m3|453||1771|1345|28|812|13400|173|2018|19999|
|浆砌石|m3|||||18|||||18|
|抛石|m3|||1342|||||||1342|
|垫层料|m3||293|||127|904||676|3826|5826|
|反滤料|m3||32277|6820|||||||39097|
|钢筋|t|30.73||46.37|||38.97|9.38|1.58|30.77|158|
|钢材|t|9.96|||||16.30|||1.10|27|
|钢筋砼管|m||2019|||11810|||||13829|
|玻璃钢管|m|||||16020|||||16020|
|钢管|m||||||||5104||5104|
|651止水带|m||||||||||0|
|无纺布|m2||22568|2355|126||||||25049|
|一布一膜|m3|||||286|||48||334|

12.2阀件汇总表
||||||
|-|-|-|-|-|
|阀件||管线||规格|
|项目|单位|输水工程|配水工程||
|水位计|个|1|||
|流量计|个|1|1|插入式电磁流量计|
|进排气阀|个|9|7|DN150|
|闸阀|个|9|7|DN150|
||个|2|2|DN200|
|蝶阀|个||1|DN300|
||个||2|DN400|
||个|3||DN800|
||个||2|DN900|
||个|2||DN1000|
|伸缩节|个|3||DN800|
||个||2|DN900|
||个|2||DN1000|
|多喷孔减压阀|个|1||DN800|
||个||1|DN900|

12.3水厂主要构筑物及设备材料表
水厂主要建构筑物一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|规格尺寸|单位|数量|备注|
|一|水厂建筑物|||||
|1|综合办公楼|1698|m2|1||
|2|进水控制室|16.8×14.2×10.5m|m2|||
|3|水处理间|61.4×51.9×7.8m|m2|||
|4|加药间|20.0×12.0×7.5m|m2|||
|5|反冲洗、加氯、配电间|446|m2|||
|6|泥处理间|623|m2|||
|7|机修、仓库、车库|215|m2|||
|8|锅炉房|172|m2|||
|二|水厂地上构筑物|||||
|1|配水井|12.0×8.0×11.5m|m2|1|钢砼|
|2|机械混合池|1.84×1.84×3.8m|m2|4||
|3|栅条絮凝池|10.0×7.0×6.2m|m2|4||
|4|斜管沉淀池|13.5×10.0×6.2m|座|4||
|5|D型滤池|24m2|座|12||
|6|污泥浓缩间|24.1×17.6×7.2m|座|1||
|7|上清液回流池|10.0×4.9×5.6m|座|2|钢砼|
|8|污泥浓缩池|8.50×4.8×5.6m|座|2|钢砼|
|三|水厂地下构筑物|||||
|1|总进水阀门井|6.0×6.0×3.5m|座|1|钢砼|
|2|进水仪表井|3.0×3.0×3.5m|座|2|钢砼|
|3|出水仪表井|3.0×3.0×3.5m|座|1|钢砼|
|4|加药井|12.44×2.4×3.5m|座|2||
|5|清水池|V=10000 m3|座|3||
|6|清水池进水阀门井|2.5×2.5×3.0m|座|3||
|7|清水池出水阀门井|2.5×2.5×3.5m|座|3||
|8|污泥调节池|15.0×10.0×4.6m|座|2|钢砼|
|10|污泥池|9.9×3.0×4.0m|座|1|钢砼|

水厂主要设备一览表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|型号规格|材质|数量|单位|备注|
|一|总进水阀门井||||||
|1|涡轮蝶阀|DN1000；PN1.0|铸铁|2|只||
|2|伸缩节|DN1000；PN1.0||2|个||
|二|配水间||||||
|1|电动方闸门|1000×1000mm；单向受力，靠壁式；含启闭机|铸铁|3|套||
|三|加药车间||||||
|1|平浆式搅拌机|桨叶直径1200mm，深度为1500 mm；功率：4kw|复合|7|套||
|2|隔膜式计量泵|315l/h，N=0.37kw，泵头PVC|复合|3|套||
|3|隔膜式计量泵|70L/h；0.25kw，泵头PVC|复合|2|套||
|4|电动吊葫芦|1T|钢制|1|个||
|四|净水车间||||||
|4.1|机械混合段||||||
|1|管道混合器|DN700|碳钢|4|个||
|2|电动蝶阀|DN600；PN1.0|铸铁|4|个||
|3|伸缩节|DN600||4|个||
|4|平浆式搅拌机|桨叶直径1200mm；功率：4kw|复合|4|套||
|4.2|絮凝段||||||
|1|栅条（预制拼装）|第一段单个竖井栅条层数三层，层间距为600mm，栅条断面为矩形，厚度为4mm，宽度为50mm||108|套||
|2|栅条（预制拼装）|第二段单个竖井栅条层数两层，层间距为600mm，栅条断面为矩形，厚度为4mm，宽度为80mm|304不锈钢|64|套||
|3|电动蝶阀|DN200；PN1.0|铸铁|28|只||
|4|蝶阀|DN200；PN1.0|铸铁|28|只||
|5|90°弯头|DN200|碳钢|28|个||
|6|排泥管|DN200|碳钢|180|米||
|7|排泥立管|DN50*3|碳钢|180|米||
|4.3|沉淀段||||||
|1|斜管填料|1000*1000*866mm|聚丙烯斜|500|m2||
|2|电动蝶阀|DN200；PN1.0|板铸铁|40|只||
|3|蝶阀|DN200；PN1.0|铸铁|40|只||
|4|集水槽|L*B*H=12500*320*600mm|不锈钢|20|套||
|5|配套材料|||1|批||
|4.4|D型滤池段||||||
|1|纤维滤料|蝶形塑纤混合滤料|纤维|14000|公斤||
|2|滤池配水布气系统|6*2*2|复合|12|套||
|3|喇叭口|DN700×500|碳钢|4|支||
|4|溢流管|DN500|碳钢|12|米||
|5|电动方闸门|400×400（手电两用）|复合|12|只||
|6|电动蝶阀|DN400；PN1.0，滤池出水|铸铁|12|个||
|7|伸缩节|DN400；PN1.0，滤池出水|不锈钢|12|个||
|8|电动蝶阀|DN350；PN1.0，反洗进水|铸铁|12|个||
|9|伸缩节|DN350；PN1.0，反洗进水|不锈钢|12|个||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|型号规格|材质|数量|单位|备注|
|10|电动蝶阀|DN350；PN1.0，反洗排污|铸铁|12|个||
|11|伸缩节|DN350；PN1.0，反洗排污|不锈钢|12|个||
|12|电动蝶阀|DN250；PN1.0，反洗进气|铸铁|12|个||
|13|伸缩节|DN250；PN1.0，反洗进气|不锈钢|12|个||
|14|电动蝶阀|DN250；PN1.0，初滤出水|铸铁|12|个||
|15|伸缩节|DN250；PN1.0，初滤出水|不锈钢|12|个||
|16|手动蝶阀|DN150；PN1.0，放空出水（滤|铸铁|12|个||
|17|手动蝶阀|池）DN150；PN1.0，放空出水（进|铸铁|4|个||
|18|电磁阀|水渠）DN40；PN1.0，排气|铸铁|12|个||
|19|手动蝶阀|DN800；PN1.0，超越管|铸铁|4|个||
|20|伸缩节|DN800；PN1.0，超越管|不锈钢|4|个||
|21|配套材料|||1|批||
|五|水泵间||||||
|1|反冲洗水泵|Q=260m³/h；N=18.5kw；|铸铁|3|台|2用1备|
|2|自用水泵|H=16mQ=187m³/h；N=37.0kw；|铸铁|2|台|1用1备|
|3|排水提升泵|H=44m流量：8m3/h；扬程：15m；功率：1.5kw|复合|1|台||
|4|水泵间吊葫芦|2T|钢制|1|台||
|5|管道及管件|配套||1|批||
|六|风机间||||||
|1|反冲洗风机|Q=28.24m³/min，N=37kw；P=49kpa|铸铁|3|台|2用1备|
|2|管道及管件|配套||1|批||
|七|清水池进水阀门井||||||
|1|涡轮蝶阀|DN900；PN1.0|铸铁|3|只||
|2|伸缩节|DN900；PN1.0||3|个||
|八|清水池出水阀门井||||||
|1|涡轮蝶阀|DN1000；PN1.0|铸铁|3|只||
|2|伸缩节|DN1000；PN1.0||3|个||
|九|消毒间||||||
|1|二氧化氯发生器|有效氯产量：10kg/h||3|台|2用1备|
|2|盐酸储罐|||2|台||
|3|氯酸钠储罐|||1|台||
|4|化料器|||1|台||
|5|卸酸泵|||1|台||
|6|漏氯报警仪|||1|套||
|7|二氧化氯分析仪|||1|套||
|8|壁式轴流风机|||3|只||
|9|配套材料|||1|批||
|十|污泥脱水系统||||||
|10.1|进水闸门井||||||
|1|进水方闸门|800*800|复合|1|台||
|2|进水方闸门|600*600|复合|2|台||
|10.2|污泥调节池||||||
|1|液下潜水搅拌机|功率：4kw；叶轮直径：320mm；|液下不锈|4|套||
|10.3|提升泵坑|转速：960r/min|钢||||
|1|提升泵|流量：70m3/h；扬程：13.6m；|复合|4|台||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|型号规格|材质|数量|单位|备注|
|2|上清液回流泵|流量：100m3/h；扬程：20m；功率：11kw|复合|4|台||
|3|排水提升泵|流量：8m3/h；扬程：15m；功率：1.5kw|复合|1|台||
|10.4|污泥浓缩池||||||
|1|电动蝶阀|DN200；PN1.0|铸铁|4|只||
|2|蝶阀|DN200；PN1.0|铸铁|4|只||
|3|斜管填料|1000*1000*866mm|聚丙烯斜|72|m2||
|4|集水槽|4.9*0.32*0.6m|板不锈钢|6|条||
|10.5|螺杆泵间||||||
|1|螺杆泵|流量：12m3/h；压力：0.6Mpa；功率：4.0kw|复合|3|台||
|10.6|压滤机间||||||
|1|带式脱水机|处理量：6.2-11.5m3/h；泥饼的含水率：75-80%|复合|2|台||
|2|皮带输送机|皮带长：15m|复合|2|台||
|3|PAM加药罐|溶液罐的规格为直径：1000mm，高:1.5m；||2|台||
|4|计量泵|Q=72L/h；N=250w||3|台|2用1备|
|10.7|配套材料|||1|批||
|十一|锅炉房||||||
|1|热水锅炉|1.4MW||1|台||
|十二|厂区管网及配件||||||
|1|总进水管|DN1200||23|米|碳钢防腐|
|2|进水管|DN900||140|米|碳钢防腐|
|3|进水管|DN600||42|米|碳钢防腐|
|4|90°弯头|DN900||2|个|碳钢防腐|
|5|出水管|DN900||26|米|碳钢防腐|
|6|出水管|DN1200||95|米|碳钢防腐|
|7|盲板|DN1200||1|个|碳钢防腐|
|8|90°弯头|DN1200||1|个|碳钢防腐|
|9|超越管|DN800||64|米|碳钢防腐|
|10|反冲洗水管|DN400||45|米|碳钢|
|11|反冲洗水管|DN350||192|米|碳钢|
|12|反冲洗气管|DN250||205|米|碳钢|
|13|90°弯头|DN250||2|个|碳钢防腐|
|14|加药管|DN50||165|米||
|15|加氯管|DN50||210|米||
|16|90°弯头|DN50||5|个|碳钢防腐|
|17|正三通|DN50|不锈钢|2|个||
|18|管道|DN150||84|米|碳钢防腐|
|19|90°弯头|DN150||8|个|碳钢防腐|
|20|排水管|DN800|HPDE|92|米||
|21|排水管|DN600|HPDE|12|米||
|22|排水管|DN300|HPDE|92|米||
|23|排水管|DN100|PE|40|米||
|十三|排水井||||||
|1|直径：2400mm|混凝土砌筑||9|座||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|型号规格|材质|数量|单位|备注|
|2|直径：1500mm|混凝土砌筑||5|座||
|十四|控制系统||||||
|1|高压成套柜|||10|台||
|2|低压成套柜|||10|台||
|3|变压器|||2|台||
|4|控制井、絮凝段柜|GGD||2|台||
|5|斜管阀门柜|GGD||3|台||
|6|滤池阀门柜|GGD||6|台||
|7|反冲水泵（3台）|GGD||1|台||
|8|反冲风机（3台）|GGD||1|台||
|9|加药间|GGD||1|台||
|10|污泥脱水间|GGD||2|台||
|11|PLC柜|||3|台||
|12|工控机|GCS||2|台||
|13|现场按钮箱|||10|台||
|14|电缆、桥架|||1|批||
|十五|仪器仪表||||||
|1|电磁流量计|DN1000|复合|2|台||
|2|电磁流量计|DN1200|复合|1|台||
|3|投入式浊度仪|0-1000|复合|1|台||
|4|投入式浊度仪|0-100|复合|15|台||
|5|超声波液位计|0-20m；4-20mA|复合|26|套||
|6|压力变送器|4-20MA；0-1.6Mpa|复合|4|套||
|十六|化验设备||||||
||化验设备|||1|套||

13 管理机构及人员编制
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：李学红
校核：张 良
编写：何 卉
13.1管理机构
13.1.1机构设置
依据《城市给水工程项目建设标准》（建标120-2009），沙湾县城城市类别为三类，建设规模为三类。
沙湾县第三水源地工程主要由取水工程、输水工程、第三水厂及配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区联系管）四部分组成。工程建设的准备期和施工期由沙湾县供排水公司作为项目法人，负责该工程的前期筹备、招标、投标和对外协调，具体实施工程建设管理工作，以及运行期的管理工作。该水源工程为沙湾县供排水公司的二级单位，由其具体管理。
13.1.2机构编制的依据
管理机构机构编制依据《水利工程管理单位定岗标准》（试行）及业主的要求，按精简、高效的原则拟定人员编制。
13.2定员编制
根据给水工程工艺特点，水厂的运行维护由沙湾县供排水公司进行人员调配。
通过与业主沟通，根据《城市给水工程项目建设标准》，确定定员人数为 38人，其中新增5人，其余人员根据业主具体情况，再确定为新增或兼职。安排如下：沙湾第三水源地工程定员编制表
表13.1-1
||||||
|-|-|-|-|-|
|人员分类|岗 位|班次|每班人数|人数|
|生产人员|水处理车间|4|1|4|
||加药间|4|1|4|
||中央控制室|4|1|4|
||泥处理车间|4|1|4|
||配电室|2|1|2|
||小计|||18|
|辅助人员|机械维修人员|4|1|4|
||化验室|1|2|2|
||库管|1|1|1|
||食堂|1|2|2|
||车队|1|2|2|
||小计|||11|
|管理人员|厂长、办公室|1|1|1|
||办公室|1|2|2|
||生产技术科|1|2|2|
||财务、档案|1|2|2|
||保卫、绿化|2|1|2|
||小计|||9|
|合 计||||38|

13.3工程运行管理
13.3.1工程概况
推荐方案主要由取水工程、输水工程、第三水厂及配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区联系管）四部分组成。
13.3.2取水工程
取水工程由取水首部取水口、取水渗管、末端集水井、集水廊道、截渗墙及附属建筑物等组成。
首部取水口的运行应与上游河道来水、下游工程相配合，并应与河道堤防的防洪能力相适应，根据需水要求和河流来水情况，有计划地进行引水，夏季通过渗管集取地下水，冬季通过引水闸取地表水。如河流水位上涨，应防止超量引水，运用过程中应做好引水量的记录。闸门在冰冻期间启闭，必须采取措施，消除闸门周边和运转部位的冻结。
夏季洪水来临前节制闸闸门要全部开启，对于引水管道和集水廊道等的线路进行日常巡视，检查是否有塌陷或裸露等缺陷。
13.3.3管线工程
（1）根据该供水管网现状，供水管网在运行过程中尽量减少停水，保持管网在带压状况，更利于管网的安全运行。
（2）工程区落差大，沿线地形起伏较多，工程复杂，应重点控制阀门的操作程序，重点规定管网中各个控制阀门的启闭时机和启闭时长（开启时应缓慢逐步开启，按逐次1/4递加开启，开启时间最好控制在3分钟，关闭时应按倒顺序逐次 1/4递加缓慢关闭），单个阀门关闭时间不小于 6分钟，以免在操作中引发事故。
（3）在计划停水时，应缓慢关闭阀门（最好先关闭1/4，逐次按 1/4递加，单个阀门关闭时间控制在 6分钟为好），由上游自下游逐个打开排水阀检查排水情况。
（4）在出现紧急事故时，应缓慢关闭主控阀门的同时，依次打开事故段前后高点以下排水阀进行排水。
（5）对管道泥沙需每年进行冲洗 1-2次，将阀体内及管路内的杂物彻底清除。
（6）冬季巡线加强对大开挖段的检查,及时清理管理道路。融雪期、雨季前要做沿线的防洪检查工作，检查冲洪沟管顶冲刷情况。
冬季运行还要注意阀门的保温，以防阀门内的水结冰而冻裂阀门。并检查接
口法兰配相应螺栓及垫片与其它管件牢固连接程度。
（8）加强运行过程中管网巡护力量，方便及时发现问题，有条件可配置相关检查工具（移动便携式流量计和相关工具，及时检查管网水的状态）。
13.3.4阀件工程
1、阀门的运行管理
（1）阀门应关闭严密或基本严密；阀门填料不滴漏；阀门启闭轻便，指示完好。阀门日常运行管理工作包括阀门历次启闭操作单的审批记录及操作记录，阀门定期周检的启闭记录等。对于长期没操作过的阀门，根据口径的大小，定出不同的检修计划，一般选在用水低峰期，启闭活动数十转即可，若要作完全关闭操作则应慎重。对于发现的故障应提出相应的大中修计划，及时处理，特别关闭后无法开启的阀门应像抢修爆管一样进行紧急处理。
（2）做好阀门的巡检工作，是做好阀门运行管理工作的前提。应成立巡线队，其主要工作除了巡检漏点，施工监护外，也要把阀门的巡检作为其主要工作内容。
阀门的跑冒滴漏，通过巡检，发现部分存在明显故障的阀门。如漏水的阀门，可在巡检过程中轻易的发现。
（3）阀门的维护：更换阀杆密封填料，保证阀门进行启闭后不漏水，启闭灵活；更换螺丝；阀杆及未更换的螺丝上黄油养护；锈蚀严重的阀门进行除锈，刷漆，蝶阀变速箱定期上油进行保养。
（4）对故障阀门的处理
①阀门关闭不严、漏水。检修方法主要有：a.阀体下槽有异物，有锈---拆开清除异物或反复启闭把锈冲掉。b.密封面磨损---重新加工修理密封面。c.阀杆方头打滑---更换方头或用打磨机重新磨方。
②阀门漏水。检修方法主要有：a.阀杆压兰漏水---补充或更换填料，更换螺栓，拧紧螺丝。b.法兰连接处漏水：法兰连接螺栓未上紧或松紧不匀---将螺栓均匀对称的紧固。皮垫破损或老化---更换皮垫。法兰盘断裂---更换部件或阀门。
③传动开关不灵活或开关不动。检查方法主要有：a.盘根过紧---适当放松盘根压兰。b.阀杆弯曲---更换阀杆。c.阀杆或螺母锈死---先在积锈部位喷松动剂，再活动阀门。
④阀杆转动不到头。检修方法主要有：更换阀杆及螺母一套。
（5）阀井的管理
①阀井日常管理
井盖无损与地面衔接完好；井内无杂物及污水；阀门表面无锈斑。由于阀井内易形成密闭的空间，容易形成缺氧，维修人员下井作业前要进行通风、换气等措施。阀井应定期巡示，及时处理压埋问题，对于井盖丢失、损坏等问题则应紧急处理。
②定期巡检
确保其不埋没、不占压、对于井位上堆放的杂物督促搬移，对损坏的井盖、井圈要及时更换，对塌陷的闸井应及时进行重砌或修补。
（6）供水管网主要阀门阀件
①多喷孔消能阀
该阀门设在输水管道尾部，应具有调节流量、减压、消能的功能，并应具有事故开度自锁功能，保证末尾下泄流量不会因事故而突然增大，管道流量始终在控制当中，保证管道运行安全。另外，该阀门应对冰凌、细砂有良好的适应能力。
②蝶阀
考虑到管道可能有少量泥沙，个别采用硬密封金属蝶阀。
③复合式进排气阀：
a.复合式进排气阀是自动控制设备，无需专业调试。在供水前应及时检查进排气阀内的浮球，看浮球是否出现问题和及时清理浮球和塞头上的泥沙。
b.设置在管道系统的驼峰和缓坡变急坡变坡点处，其作用一是在管道输水过程中排除管内空气，防止管内积气发生气蚀和影响管道过流能力；二是在管内产生负压时吸入空气，避免产生负压以保证系统安全运行。
c.复合式进排气阀是供水管网中最重要的防负压设备，其性能好坏、是否能正常工作直接影响到供水管网的安全。如复合式进排气阀不能发挥应有进气和排气功能，输水管在运行中必然发生事故。根据本工程特点，本供水管道主要是往下泄水，以下坡段为主，下坡段充水时，其水的运动状态和过程比较复杂，根据管道的坡度的不同，可能出现缓流，可能出现急流。在急流状态下充水将发生水体掺气和高速水流挟气，因此在急流段设置复合式进排气阀主要作用不是排气而是补气。因此本工程需要安装的复合式进排气阀，既需排气又需要在管道补气的时候及时补气。在计划供水前应及时检查进排气阀内的浮球，看浮球是否出现问
题和及时清理浮球和塞头上的泥沙。
13.3.5第三水厂
①水厂供水水质要符合国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006中相关标准，并尽量降低运行成本，根据原水水质情况，及时调整工艺流程。
②水厂必须建立健全各项管理和生产制度，如供水和用水制度、净水设施安全运行制度、供水设施维修制度等；制定切实可行的操作规程，做好设备运行记录等，以备核查和成本核算；实行人员岗位责任制，明确职责，落实要求。
14征地与拆迁
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：张亦冰
校核：姜 莹
编写：刘 婷
14.1概述
14.1.1工程概况
沙湾县第三水源地工程是解决沙湾县城生活（包括居民生活和公共用水）和工业用水的一项重要工程，该工程包括取水工程、输水工程、第三水厂及配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区联系管）四部分组成。第三水厂日处理规模为10万m3/d。配水干管工程管线全长5.08km。工程建成后，近期每年可向沙湾县城供水约 2000万m3，远期 2025年 4000万m3规模进行设计，其中取水工程一次建成，输水工程、第三水厂及配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区联系管）按近期实施。
沙湾县第三水源地工程建设征地涉及单位是沙湾县金沟河镇。本工程永久征地 176.48亩，其中天然草场 133.58亩，水域及水利设施用地 21.45亩，其他土地 21.45亩。临时用地 641.54亩。其中耕地 28.75亩，林地 0.53亩，天然草场221.47亩，水域及水利设施用地355.44亩，其他土地35.35亩。
结合主体工程的施工进度情况，确定本工程移民安置规划基准年为2014年，设计水平年为 2016年。本工程在设计水平年需生产安置人口为 4人，均属于沙湾县金沟河镇人员。根据现有资料，沙湾县具备自行安置移民的环境容量，对工程征占耕地和天然草地，采取有偿调剂的方式进行补偿。
沙湾县第三水源地工程建设征（用）地补偿总投资为 207.39万元，其中农村移民安置补偿费 73.95万元，专业项目补偿费 10万元，其他费用 8.01元，预备费11.04万元，有关税费98.35万元，移民管理经费6.04万元。
14.1.2工程建设征地涉及区的自然条件
本工程建设征地涉及单位是沙湾县金沟河镇。
沙湾县地处天山北麓，地形总的趋势是南高北低，由东南向西北倾斜，地形自南向北由南部山区、中部倾斜平原和北部沙漠区组成。最高海拨为5242m，最低海拨高程为256m。南北高程相差近5000m。项目区属于大陆性温带干旱气候，多年平均气温6.6℃，多年平均降水量175.6mm，多年平均蒸发量2569.6mm，多年平均风速为2.4m/s，多年平均气压959.3mb，多年平均日照时数为2874.3h，最大冻土深度182cm。
根据土壤普查资料，全县土壤类型分为12个土类，即耕土、潮土、灰漠土、草甸土、沼泽土、盐土地、棕钙土、栗钙土、风沙土、高山草甸土、灰褐色森林
土、山地黑钙土计29个亚类、43个土属、96个土种、176个变种。土壤受地形地貌、海拔高度及地表植被等自然条件的影响，形成了不同类型的土壤。
金沟河镇位于沙湾县城东5km处的312国道和北疆铁路两侧的交通要道处，海拔400～650m，无霜期171～191d，年平均气温6.8℃，≥10℃年积温3607～3613℃，年降水量185mm。区域地层包括侏罗系下统（J1）、中统（J2）、新近系、古近系以及第四系冲洪积、风积和坡积等成因的堆积层。
工程区丘陵多为中新生代地层，植被较发育，为天然牧场；山间谷地地形平缓，为农耕地及人工草场。
14.1.3工程建设征地涉及区的社会经济条件
沙湾县属新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区管辖，下辖九镇（三道河子镇、东湾镇、乌兰乌苏镇、西戈壁镇、金沟河镇、四道河子镇、安集海镇、柳毛湾镇、老沙湾镇），三乡（大泉乡、商户地乡、博尔通古乡）(cid:127)及博尔通古牧场、牛圈子牧场、县良种场、三道河子林场、沙湾县林场、种猪场、沙湾县石河子老街管理处、沙湾县下八户管理处等。2013年沙湾县户籍总人口22.11万人，其中沙湾县城人口为11.38万人，占全县总人口的51.48%，人口以汉族为主，少数民族主要有维吾尔族、哈萨克族和回族等。汉族人口共14.79万人，占67.20%；少数民族人口7.32万人，占32.8%。2013年沙湾县实现生产总值96.39亿元，其中第一产业增加值32.0亿元，占生产总值的比重为33.19%；第二产业增加值34.12亿元，占生产总值的比重为35.4%；第三产业增加值 30.27亿元，占生产总值的比重为31.4%。2013年全县人均国内生产总值 4.31万元，农牧民人均纯收入1.35万元，城镇职工平均收入2.45万元。
金沟河镇辖区有15个行政村。2013年金沟河镇总人口 1.48万人，其中少数民族人口 0.7万人，农业人口 1.42万人，非农业人口万 0.06万人。金沟河镇全镇耕地面积 9.45万亩，粮食播种面积 3.93万亩，经济作物播种面积 5.57万亩；
人均耕地6.27亩，人均草地为48.28亩，人均收入能达到2.1万元。2013年农林牧渔业总产值22.91亿元，其中农业产值18.3万元，林业产值240万元，牧业产值5305.6万元。主要农产品产量：粮食25712t，棉花3582t，油料726t，水果2365t。
牲畜存栏3.1万头。全年肉类总产8458t，羊毛151t，牛奶12600t，禽蛋560t。
14.2征地范围
沙湾县第三水源地工程建设征地处理范围包括工程永久征地和施工临时用
地两部分。
（1）工程永久征地
包括取水工程、输水工程中建筑物、水厂、永久道路和管理房等征地；其管理范围根据《水闸工程管理设计规范》（SL170-96）和《新疆维吾尔自治区水利工程管理和保护办法》（人民政府令第168号）的相关规定取值。
取水工程包括引水闸井、集水廊道及防渗墙的管理范围为外边界以外30m；
输水工程中管线检查井、阀门井外及管理房边界线向外2m。水厂的管理范围为外边界以外10m，永久道路管理范围为外边界以外1m，管理房管理范围为外边界线以外10m。
（2）工程临时用地
包括取水工程中的渗管占地、输水工程配水干管、导流渠、临时生产生活区和弃渣场等占地。临时道路占地已包含在输水管线占地范围内，不再单独计列；
料场、临时生产生活区和弃渣场占地根据施工组织提供的实际占地面积确定。
本工程征占地分项工程的土地面积统计见表14.2-1。
沙湾县第三水源地工程占地分项的土地面积统计表
表14.2-1
||||
|-|-|-|
|项目内容|单位|数量|
|一、工程永久征地|亩|176.48|
|1、取水工程|亩|21.45|
|2、输水工程中沿线建筑物等|亩|4.20|
|3、水厂|亩|53.29|
|4、永久道路|亩|97.50|
|5、管理房|亩|0.04|
|二、工程临时用地|亩|641.54|
|1、取水工程中渗管|亩|110.28|
|2、输水工程中配水干管|亩|414.20|
|3、导流渠|亩|60.84|
|4、临时生产生活区|亩|42.15|
|5、工程弃渣场|亩|14.07|

14.3工程建设征地实物调查
14.3.1调查组织及时间
本工程实物指标调查工作由设计人员对工程建设区实测1/10000的地形图和
工程布置进行了熟悉、研究后，针对工程征（占）地范围的实物内容，对现场测
量人员进行了咨询，之后持 1/10000地形图和工程平面布置图于 2014年 5月对
工程征（占）地区进行了现场实地调查。
14.3.3调查内容及方法
本工程建设征地实物指标调查包农村实物指标调查、专业项目调查、土地附着物调查及社会经济调查。
14.3.2.1农村调查
本项目工程农村实物指标调查主要为土地等。
土地调查分类参照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）规定的土地分类标准，分为12个一级类，57个二级类。没有确权登记或确权登记有误以及确权登记后地类发生变化而未及时变更的地类以利用现状为准。各类土地应详细调查其权属，面积按水平投影面积计算,计量单位为亩（666.67m²=1亩）。
⑴耕地
指种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、轮作地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其它树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂；临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地，以及其他临时改变用途的耕地。耕地中还包括宽<2.0m的固定的田间沟、渠、道路和田埂（坎）。
①水浇地：指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地。
调查方法：由调查人员持建设征地隶属乡（镇）土地部门提供的土地利用地类地形图、行政图，到现场与实际情况相对照，量图求得耕地面积，并区分出基本农田和一般耕地；地类地形图中反映的情况若与实际情况不一致，则现场进行量测，并按重新确定的地类边界对地形图中的地类进行变更。耕地调查时，需确定被影响户被征收耕地面积和剩余耕地面积。
⑵草地：指生长草本植物为主的土地。
①其他草地：指数木郁闭度＜0.1，表层为土质，生长草本植物为主，不用于畜牧业的草地。
调查方法：由调查人员到现场核对地界后，在地类地形图上量图求得面积，并由县草原监理站提供工程占地范围内草地的类型、产草量、质量、等级等。
⑶林地：指生长乔木、灌木的土地。分为：有林地、灌木林、其他林地，不包括居民点绿地，以及铁路、公路、河流、沟渠的护路护岸林。
①有林地：指树木郁闭度≥0.2的天然林、人工林。
有林地、灌木林、疏林地植树密度符合标准，植株面积大于 0.5亩（含 0.5亩）或林带冠幅的宽度 10m以上的成片土地按面积计算；县级以上人民政府已确权为宜林地的土地按林地统计。不符合以上规定的，按株数计算。分别调查其面积、郁闭度（覆盖度）、树种、树龄、活立木蓄积量等指标。
调查方法：相关工作人员及调查人员持征地隶属县林业局林班图、林相图及地类地形图现场调查。
⑷水域及水利设施用地：指陆地水域、海涂、沟渠、水工建筑物等用地，包括沟渠和河流水面；内陆滩涂：指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地，时令湖、河洪水位以下的滩地，水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位之间的滩地。包括海岛的内陆滩地，不包括已利用的滩地。
调查方法：由调查人员到现场结合地类地形图，实地调查登记。
⑸其他用地：裸地：指表层为土质，基本无植被覆盖的土地；或表层为岩石、石砾，其覆盖面积≥70%的土地。
调查方法：由调查人员到现场结合地形图，实地调查登记。
14.3.2.2专业项目调查
本工程专业项目调查指文物古迹、矿产资源和交通设施的调查。
a.文物古迹
①调查内容
地上文物主要包括名称、所在位置、地名、文物年代、建筑型式、结构、规模、数量、价值占地面积、地面高程、保护级别等。地下文物主要包括名称、所在位置、地名、文物年代、埋藏深度、面积、规模、保护级别等。
②调查要求
委托有资质的文物调查部门调查，调查成果得到文物主管部门签章认同，无文物古迹或不影响文物古迹的，应由文物主管部门提供证明。
b.矿产资源
①调查内容
主要包括名称、所在地理位置、矿藏种类、品位、储量、厂址及作业点地面高程、矿藏埋藏深度及矿层分布高程、开采计划和开采程度、开采设施和相应投资，以及建设征地对矿藏开采的影响等。
②调查要求
委托有资质的矿产调查部门调查，或请地质矿产主管部门提供建设征地范围矿产资源资料，调查成果由国土资源厅签章认可。无矿产资源或不影响矿产资源的，应由矿产资源主管部门提供证明。
c.交通设施
①调查内容
主要包括所淹线路名称、权属、起止点、等级、长度、路面宽度、路面材料、最大纵坡、最小平曲线半径等。
②调查要求
由调查人员与公路主管部门人员一起，持1/10000地形图现场调查登记。
本工程输水管线穿越沙湾县道金沟河镇的公路，还有部分田间道路。工程量及投资已计入水工投资中，本章节中不需再计费用。
14.3.2.3土地附着物调查
本工程土地附着物主要是指林地以外零星分散生长的树木。
a.零星树木分类
零星树木按用途分为果树、经济树、用材树和景观树四大类，还可分为成树和幼树。
b.计算标准
零星树木的计量单位为棵（株）、棚（丛、笼）等。
c.调查方法和要求
在土地调查的同时，进行零星树木调查。
14.3.2.4社会经济调查
a.调查内容
主要是沙湾县金沟河镇的社会、经济和发展情况等。主要有人口、民族、文化、教育、卫生等情况及地方财政收入、国民收入与人民生活收入水平，农副产品和地方建材价格，产业结构、资源利用，地方经济和社会发展计划、规划，政策、法规等。
b.调查方法
收集沙湾县最近3年的统计年鉴，国民经济和社会发展近期计划和远景规划；
收集了解该地区的社会经济现状及其特征，以及发展趋势等资料。
14.3.4实物指标调查成果
沙湾县第三水源地工程涉及单位为沙湾县金沟河镇。本工程不涉及房屋、专项设施。有生产安置人口3人，没有搬迁人口。
本工程永久征地 176.48亩，其中天然草场 133.58亩，水域及水利设施用地21.45亩，其他土地21.45亩。临时用地641.54亩。其中耕地28.75亩，林地0.53亩，天然草场221.47亩，水域及水利设施用地355.44亩，其他土地35.35亩。
沙湾县第三水源地工程建设征地实物指标汇总表表14.3-1。
沙湾县第三水源地工程建设征地实物指标汇总表
表14.3-1
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|单位|工程永久占地|工程临时用地|
|一、农村部分||亩|176.48|641.54|
|（一）耕地||亩||28.75|
|（二）林地|1.有林地|亩||0.53|
|（三）天然牧草地|1.天然草地（二等3级）|亩|133.58|221.47|
|（四）水域及水利设施用地|1.滩地|亩|21.45|355.44|
|（五）其他用地|1.裸地|亩|21.45|35.35|
|（六）零星树木|1.杨树|棵||58|

14.3.5建设征地对所在区域经济社会的影响
沙湾县第三水源地工程建设征地影响的草地属于金沟河镇。本工程永久征地占金沟河镇草地面积133.58亩，占全镇草地的1.0‰。由以上数据可以看出本工程所占金沟河镇面积比例很小，沙湾县第三水源地工程建设征用草场对当地畜牧业的影响甚微。
本工程现状年需生产安置人口3人，伴随土地划拨流转等过程，固有的生产方式将发生部分改变，生活和心理处于一种“不稳定”的状态，但通过合理的安置方案可逐步消除影响。
14.4农村移民安置规划
14.4.1设计水平年、人口自然增长率和安置标准
（1）设计水平年
根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）的有关规定，移民安置规划设计以实物调查年为基准年，本工程以 2014年为规划设计基准年，移民安置规划设计以工程竣工的当年为规划设计水平年，即2016年。
（2）人口自然增长率
根据沙湾县统计局提供的 2013年统计年报资料分析，本工程的自然增长率
为10‰。本工程不考虑机械增长人口。
（3）安置标准
本工程建设征收人均耕地和人均草地来计算生产安置人口，移民安置后对于需要调整土地面积的移民，应保证其土地拥有量不低于征地前水平。同时采取农业及舍饲养殖业的安置方式，使其人均收入水平达到或超过规划设计水平年人均收入水平。
14.4.2安置人口
农村移民安置人口指因水利工程建设征地需恢复生产或生活条件的农村人口，分为生产安置人口和搬迁安置人口两类。本工程不存在搬迁安置人口。
生产安置人口指本工程土地征收线内因原有土地资源丧失，或其他原因造成土地征收线外原有土地资源不能使用，需重新分配土地资源或解决生存出路的农村移民安置人口，生产安置人口以村民组为单位计算。
农业、畜牧业生产安置人口的确定：以村民组为单位，根据被征收耕地、草场面积、等级、载畜量、属何季节牧场等因素按人均指标分析确定。
生产安置人口计算公式如下：
S
A
y
A
S
z
z
式中：A——调查年生产安置人口（人）；
S——征收耕地（草场）面积（亩）；
y
S——总耕地（草场）面积（亩）；
z
A——总农（牧）业人口（人）。
z
规划水平年生产安置人口的计算采用如下公式：
AA(1k)n
g
式中：A——规划年生产安置人口（人）；
g
A——调查年生产安置人口（人）；
k——人口增长率（‰）；
n——增长年限（人）。
经计算，调查年 2013年，沙湾县第三水源地工程需要生产安置人口 3人，至规划设计水平年为3人。
沙湾县第三水源地工程生产安置人口计算表详见表14.4-1。
沙湾县第三水源地工程生产安置人口
表14.4-1
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目||单位|涉及地区|
|||||金沟河镇|
|一|工程征收草地||亩|133.58|
|二|基准年人均草场||亩|48.28|
|三|生产安置人口|1.基准年|人|3|
|||2.规划年|人|3|

14.4.3安置区环境容量分析
a.定性分析
沙湾县第三水源地工程建设征地影响区域内农村经济以农牧业为主，经济状况较差，但是通过地方政府在农牧业政策上了一些调整和投入，有一定发展潜力。
畜牧业可通过抓好牲畜品种改良、以草定畜、草畜平衡等工作，改造传统畜牧业。利用本项目补偿资金，可对牧业人口进行牧民集中安置，建设人工饲草料基地，满足迁出牲畜的需求，达到改善环境，增加牧民收入的目标。
b.定量分析
沙湾县第三水源地工程建设征地影响的天然草场属于金沟河镇。本工程永久征地占金沟河镇草地面积133.58亩，占全镇草地的1.0‰。由于征占草地的比例很小，也可以对沙湾县牧场采取有偿调剂的方式补偿。
通过上述对工程周边剩余资源及土地资源的分析，本工程建设征地涉金沟河镇，该镇均具备安置本工程生产安置人口的环境容量。
14.4.4移民安置总体规划方案
本工程移民安置总体规划方案是对建设征地实物指标调查的基础上，根据当地社会经济发展情况以及移民初步意愿调查结构和土地资源情况进编制的。我院按照有关安置规定和相关规范要求，编制移民安置方案以下两种：
（1）对被征地户（失去承包地）采取就近有偿调整土地安置，保障其拥有生产资料可满足基本生产生活要求。
（2）对于受影响程度不大的被征地户，在本人同意的情况下，可采取经济补偿办法，将征收土地的安置补助费兑现给个人，由其自行选择生产开发项目恢复生产。
本工程建设征地范围内基准年生产安置人口共计 3人，规划水平年为 3人，
均采取有偿调整土地的方式进行安置。
14.4.5移民生产安置规划
（1）有偿调整天然草场
本工程建设征收天然草场共计 133.58亩，均为金沟河镇。采取在金沟河镇现有集体草场中有偿调整或与沙湾县牧民定居工程结合安置。有偿调整草地的标准参照工程征收草地的补偿标准，资金来源于被征收草地的土地补偿费和安置补助费。
（2）舍饲养殖业规划
本工程建设征地影响的畜牧业人口较少，通过大力扶持当地游牧民发展畜牧业，可实现游牧民增收，并且成效显著。发展畜牧业可采取移民舍饲的方式，通过增加移民户良种奶牛数量来实现。该方案利用移民现有的草场，发展舍饲养殖业，不进行大规模生产开发，对当地现有环境容量不会产生较大影响。
计划在项目区内选取一定数量的天然草场，利用征收草场的补偿费进行改造改良，改造出的饲草料地用于安置征收草地的牧业人口。
（3）规划投资概算及生产安置规划投资平衡分析
移民生产安置规划的费用来源于工程建设征收的土地补偿费和安置补助费，当本工程建设征收的土地补偿费和安置补助费可以满足移民生产安置规划的需要，并有余地，且经过实施生产安置规划后，移民的生活水平达到或高于移民前的水平，说明本生产安置方案可行。
本工程建设征地可用于生产开发项目投资平衡分析的补偿资金主要是天然草场补偿和安置补助费，工程建设征收以上土地面积共 133.58亩，土地补偿和安置补助费共计 19.24万元。本工程生产安置投资共计 19.24万元，其中有偿调整土地费用12.02万元，发展舍饲养殖业费用4万元。与建设征收的土地补偿和安置补助费相比，仍剩余3.22万元，该剩余资金将用于移民进一步改善其生产、生活条件。
14.5移民后期扶持规划
根据国务院颁布的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院第 471号令），明确指出：国家提倡和支持开发性移民，采取前期补偿、补助与后期生产扶持的方法，帮助移民恢复与发展生产。
新疆维吾尔自治区人民政府关于印发《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理暂行办法》的通知（新政发〔2010〕13号）要求各级人民政府
应当加强移民安置区的交通、能源、水利、环保、通信、文化、教育、卫生、广播电视等基础设施建设，扶持移民安置区发展。
根据国务院第 471号令和国发[2006]17号的规定，只有大中型水库移民才可享受后期扶持的政策，因此本工程不计后期扶持人口。
14.6专业项目处理
14.6.1处理依据和原则
⑴与农村经济发展相结合，做到有利于移民生产的发展，生活水平的提高；
⑵对需要复建的项目，按照原规模、原标准或者恢复原功能的原则，拟定经济合理的复建方案。因扩大规模、提高标准所增加的投资，由有关单位自行解决；
⑶专项设施恢复、改建要与移民安置所在区域的经济发展相协调；
⑷不需要复建或难以复建的项目，经主管部门同意后，应根据影响的具体情况，给予合理的经济补偿。
14.6.2恢复改建规划
沙湾县第三水源地工程建设征地影响范围内暂未发现受影响的专业项目。
经沙湾县文物局初步调查，工程建设征地范围内暂未发现文物遗存，建议业主尽快委托具有资质的相关部分开展文物古迹的详查工作。
根据沙湾县国土资源局的调查，引水工程建设征地范围内暂未发现具有开采价值的矿藏，不存在采矿权和探矿权纠纷。
14.7补偿投资估算
14.7.1编制依据
（1）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日施行）
（2）《中华人民共和国草原法》（2003年3月1日施行）
（3）《中华人民共和国森林法》（1998年7月1日施行）
（4）《中华人民共和国农村土地承包法》（2003年3月1日施行）
（5）《中华人民共和国矿产资源法》（1998年8月修订）
（6）《中华人民共和国文物法实施条例》（2003年7月1日施行）
（7）《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》（国务院第 511号令）
（8）《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院第 471号令）
（9）财政部国家税务总局财税（2007）176号《关于耕地占用税平均税额
和纳税义务发生时间问题的通知》
（10）财政部、国家林业局《财政部、国家林业局关于印发<森林植被恢复费征收使用管理办法>的通知》（财综[2002]73号）
（11）自治区发改委、自治区财政厅下发《关于调整草原补偿费和安置补助费收费标准的通知》（新发改收费[2010]2679号）
（12）自治区发展计划委员会、自治区财政厅关于下发《自治区国土资源系统土地管理行政事业性收费标准》的通知（新计价房[2001]500号）
（13）《关于公布实施自治区征地统一年产值标准的通知》（新国土资发[2011]19号）
（14）《关于执行新疆维吾尔自治区人民政府<关于同意自治区征地统一年产值标准的批复>的通知》（新林资字[2011]161号）
（15）《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》（1999年10月1日施行）
（16）《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国草原法>细则》（1997年修订）
（17）《新疆维吾尔自治区耕地占用税实施办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令159号，2008年9月9日施行）
（18）新疆维吾尔自治区国土资源厅《关于印发<自治区重点建设项目征地拆迁补偿标准>的通知》（新国土资发[2009]131号）
（19）新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国森林法》办法（2001年 10月1日施行））
（20）新疆维吾尔自治区人民政府关于印发《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理暂行办法》的通知（新政发[2010]13号）
（21）《新疆维吾尔自治区草原植被恢复费征收使用管理办法》的通知（新财非税[2012]7号）
（22）水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290－2009）
（23）其他有关法律、法规
14.7.2补偿单价分析
工程建设征地移民安置补偿项目由农村移民安置补偿费、专业项目恢复改建补偿费、其他费用、预备费、有关税费及移民管理经费构成。
第一部分：农村移民安置补偿费
a.永久征地补偿费和安置补助费
①天然牧草地：根据实地踏勘调查，工程征地范围内天然草地等级为二等3级，依据《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》和新发改收费[2010]2679号文，规定二等3级天然草场补偿基数为90元/亩。天然草地的土地补偿费按 10倍计，安置补助费按 6倍计，天然牧草地的土地补偿和安置补助之和采用补偿基数的16倍。
②未利用土地
依据《大中型水利水电工程建设征补偿和移民安置条例》第二十二条规定：使用未确定给单位或者个人使用的国有未利用土地，不予补偿。
b.临时占用土地补偿费
工程临时用地补偿投资按照“占一年补一年”的原则计算，结合施工组织设计安排，工程临时用地按照2年计算。考虑土地复垦后土地有一个熟化过程，初步确定草地为3年。
（1）补偿费：
包括土地补偿费、土地复垦费和恢复期补助。
土地补偿费
①耕地：沙湾县引水工程建设征地范围内的耕地主要以小麦为主。根据沙湾县近三年农业统计资料，经分析计算，本项目工程区近三年耕地每亩产值为 1448.9元。耕地产值计算表详见表14.7-1。本项目工程建设征地范围内的耕地按一等耕地对待，一等耕地的补偿基数为1500元/亩。
沙湾县第三水源地工程耕地年产值计算表
表14.7-1
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|作物名称|单价（元）|2009|2010|2011|三年平均亩产kg/亩|三年平均亩产元/亩|作物种植比例（%）|合计|
|||亩产kg/亩|亩产kg/亩|亩产kg/亩|||||
|一、粮食作物合计|||||||||
|1.小麦|2.8|431|445|465|447.0|1251.6|100|1251.60|
|调查年亩产值|元/亩|||||||1251.60|
|耕地年亩产值|元/亩|作物的增长率按5%计算，考虑增长3年||||||1448.9|

耕地复垦费根据典型设计确定。
按照《土地开发整理项目规划设计规范》（TD／T1012—2000）进行复垦典
型设计，复垦每亩耕地覆土层厚度0.5m，土方333m3，单价13.5元/m3，机械平整土地666.67m2，单价1.5元/m3，综合分析耕地复垦单价为 5500元/亩。
②林地：按《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》和新林资字[2011]161号文件确定。有林地的补偿计算基数按照一等耕地（高产田）1500元/亩计。
林木补偿费：依据新计价房[2009]131号规定，按照树木的树种、胸径大小、经济价值，确定树木的补偿标准为30元/棵。
③天然牧草地按永久占地的补偿基数为90元/亩计算。
（2）临时用地管理费
按照施工进度计划，本工程施工期为 2年，根据新计价房[2001]500号文规定，临时用地管理费为 20元/亩·年，超过 2年按 2年计，因此，2年的临时用地管理费为40元/亩。
第二部分：专业项目恢复改建补偿费
工程征（占）地涉及的专业项目包括文物古迹调查费和矿产资源调查费。
a.文物古迹调查费：本阶段暂按5万元计列。
b.矿产资源调查费：本阶段暂按5万元计列。
第三部分：其他费用
其他费用包括：前期工作费、勘测设计科研费、实施管理费、实施机构开办费、技术培训费、监督评估费和咨询服务费。
（1）前期工作费：指在项目建议书阶段和可研阶段开展建设征地移民安置前期工作所发生的各种费用，按第一部分～第二部分各项费用之和的2%计列；
（2）勘测设计科研费：为初步设计和技施设计阶段征地移民设计工作所需要的勘测设计科研费用，按第一部分～第二部分各项费用之和的3%计列；
（3）实施管理费：为移民实施机构和项目建设单位的经常性管理费用，按第一部分～第二部分各项费用之和的3%计列；
（4）实施机构开办费：本阶段暂不计费；
（5）技术培训费：为提高农村移民生产技能、文化素质和移民干部管理水平所需要的费用，按第一部分的0.5%计列；
（6）监督评估费：监督费主要是为对移民搬迁、生产开发和专业项目处理等活动进行监督所发生的费用。评估费主要是为对移民搬迁过程中生产生活水平
的恢复进行跟踪监测、评估所发生的费用。根据本工程建设征地移民的规模和特点，按第一部分～第二部分各项费用之和的1.0%计列；
（7）咨询服务费：按第一部分～第二部分各项费用之和的0.1%计列。
第四部分：预备费
预备费包括基本预备费和价差预备费。
⑴基本预备费：按第一部分～第三部分费用之和的12%计列。
⑵价差预备费：按《国家计委关于调整大中型建设项目中价差预备费有关问题的通知》（[1999]1340号文）的有关规定，本项目不计价差预备费。
第五部分：有关税费
有关税费包括耕地占用税、耕地开垦费、森林植被恢复费、草原植被恢复费和征收未利用土地管理费。
（1）耕地占用税：
根据《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》（中华人民共和国国务院第 511号令）、《新疆维吾尔自治区耕地占用税实施办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令 159号）及财政部国家税务总局《关于耕地占用税平均税额和纳税义务发生时间问题的通知》（财税[2007]176号）的规定，塔城地区草地占用税为5元/m2。
（2）森林植被恢复费：
森林植被恢复费按照财政部、国家林业局关于印发《森林植被恢复费征占使用管理暂行办法》的通知（财综〔2002〕73号）规定，有林地每平方米 8元，即5333.36元/亩。灌木林每平方米收取 3元，即2000.01元/亩。
（3）草原植被恢复费
依据新财非税[2012]7号关于印发《新疆维吾尔自治区草原植被恢复费征收使用管理办法》的通知，本工程暂定草原植被恢复费为1500元/亩。
第六部分：移民管理经费
根据新疆维吾尔自治区人民政府关于印发《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理暂行办法》的通知（新政发〔2010〕13号），项目法人应当根据移民安置年度计划，按征地补偿和移民安置总投资的3%向自治区移民管理机构缴付移民管理经费。所缴费用由自治区移民管理机构实行专户管理，并足额上缴自治区财政。资金使用方案由自治区移民管理局提出，经自治区财政厅审核后，按照工程所在县（市、区）60%、地（州、市）10%、自治区30%的比例进
行拨付，主要用于移民项目扶持。
14.7.3补偿投资估算
沙湾县第三水源地工程建设征（占）地补偿总投资为 207.39万元，农村移民安置补偿费 73.95万元，专业项目补偿费 10万元，其他费用 8.01万元，预备费11.04万元，税费 98.35万元，移民管理经费6.04万元。补偿投资概算汇总详见表14.7-2，分项表见表14.7-3。
沙湾县第三水源地工程征（占）地补偿投资概算汇总表
表14.7-2
||||
|-|-|-|
|项目|单位|占地投资|
|第一部分：农村移民安置补偿费|万元|73.95|
|第二部分：专项设施|万元|10.00|
|第三部分：其他费用|万元|8.01|
|第四部分：预备费|万元|11.04|
|第五部分：有关税费|万元|98.35|
|第六部分：移民管理经费|万元|6.04|
|第七部分：静态投资|万元|207.39|

沙湾县第三水源地工程征占地补偿投资概算分项表
表14.7-3
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目/子项|孙项|单位|单价|数量|投资|
||||（元）||（万元）|
|一、农村移民补偿费|||||73.95|
|第一部分：工程永久征地|||||19.24|
|（一）土地补偿费和安置补|||||19.24|
|1.牧偿草费地|||||19.24|
||1.1天然草地（一等1级）|亩|1440|133.58|19.24|
|第二部分：工程临时用地|||||54.71|
|（一）土地补偿费|||||52.15|
|1.耕地|||||41.69|
||1.1耕地补偿费|||||
||1.1.1一等耕地|亩|3000|28.75|8.63|
||1.1.2青苗补偿费|亩|3000|28.75|8.63|
||1.2耕地复垦费|||||
||1.2.1一等耕地|亩|5500|28.75|15.81|
||1.3恢复期补助|||||
||1.3.1一等耕地|亩|3000|28.75|8.63|
|2.林地|||||0.49|
||2.1林地补偿费||||0.33|
||2.1.1.有林地|亩|3000|0.53|0.16|
||2.1.2.林木|棵|30|58.00|0.17|
||2.2恢复期补助||||0.16|
||2.2.1.有林地|亩|3000|0.53|0.16|
|3.牧草地|||||9.97|
||3.1草地补偿费|||||
||3.1.1天然草地（二等3级）|亩|180|221.47|3.99|
||3.2恢复期补助|||||
||3.2.1天然草地（二等3级）|亩|270|221.47|5.98|
|（二）临时用地管理费||亩|40|641.54|2.57|
|二、专项设施|||||10.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目/子项|孙项|单位|单价|数量|投资|
||||（元）||（万元）|
|1.文物古迹调查费|||||5.00|
|2.矿产资源调查费|||||5.00|
|三、其他费用|||||8.01|
|1.前期工作费||||2%|1.68|
|2.勘测设计科研费||||3%|2.52|
|3.实施管理费||||3%|2.52|
|4.技术培训费||||0.50%|0.37|
|5.监督评估费||||1%|0.84|
|6.咨询服务费||||0.1%|0.08|
|四、预备费|||||11.04|
|基本预备费||||12%|11.04|
|价差预备费||||||
|五、有关税费2.耕地占用税|||||98.35|
||||||44.81|
||2.1其他耕地占用税|亩|3333.35|133.58|44.53|
|3.森林植被恢复费|||||0.28|
||3.1用林地|亩|5333.36|0.53|0.28|
|4.草原植被恢复费|||||53.26|
||4.1天然草场（二等3级）|亩|1500|355.05|53.26|
|六、移民管理经费||||||
|||||3%|6.04|
|七、补偿总投资|||||207.39|

14.8分年投资计划
本项目工程建设征地和移民安置分年度投资详见表14.8-1。
沙湾县第三水源地工程建设征地移民安置分年度投资表
表14.8-1
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|编号|项目名称|单位|合计|年份（年）||
|||||第一年|第二年|
|一|农村部分补偿费用|万元|73.95|51.77|22.19|
|二|专项设施|万元|10.00|7|3.00|
|三|其他费用|万元|8.01|5.61|2.40|
|四|预备费|万元|11.04|7.72|3.31|
|五|有关税费|万元|98.35|68.85|29.51|
|六|移民管理经费|万元|6.07|4.23|1.81|
|七|静态总投资|万元|207.39|145.17|62.22|
|八|所占比例|%|100|70|30|

15 水源防护
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：李学红
校核：张 良
编写：李云霞
15.1水源防护依据
本工程取水点位于拟建红山水库坝后至金沟河渠首1.5km河道范围内，采用截取地下潜水作为供水水源，且本工程供水对象主要为沙湾县城生活（包括居民生活和公共用水）和金沟河综合工业园区用水，因此，本工程水源必须设置卫生防护地带，卫生防护地带的范围和防护措施，应满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的规定。同时根据《饮用水水源地保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）划定出水源地保护区范围，做好水源地及水厂的水质监测、预测预警能力建设，制定应急预案，防范水源地突发污染事件，以保证引用水的安全。
15.2水源防护措施
1、禁区保护范围：取水口周围 200m范围内的水域和陆域内，严禁闲杂人员进入，严禁捕捞、网箱养殖、停靠船只、游泳和从事其他可能污染水源的任何活动。
2、一级保护区范围：取水点上游 1km至下游 500m范围河段划为一级水源保护区。严格控制上游污染物排入水源，不得排入工业废水和生活污水；其沿岸防护范围内不得堆放废渣，不得设立有毒、有害化学物品仓库、堆栈，不得设立装卸垃圾、粪便和有毒有害化学物品的码头，不得使用工业废水或生活污水灌溉及施用难降解或剧毒的农药，不得排放有毒气体、放射性物质，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动。
3、二级保护区范围：从一级保护区的上游边界向上游200m，下游一级保护区的边界200m。禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止堆放、填埋、倾倒剧毒高残留农药等危险物，禁止开山采石、采砂，风景区应当设置生活污水和垃圾收集处理设施，防止污染饮用水源。
4、水厂生产区范围：应明确划定并设立明显标志，在生产区外不小于10米的范围内，不得设置生活居住区和修建禽畜饲养、渗水厕所、渗水坑；不得堆放垃圾、粪便、废渣或敷设污水管道；应保持良好的卫生状况和绿化。单独设立的泵站、沉淀池和清水池的外围不小于 10米的区域内，其卫生要求与水厂生产区相同。
16 环境保护
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：李学红
校核：张 良
编写：何 卉
16.1措施依据
16.1.1法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日起施行；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2003年9月1日起施行；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2000年9月1日起施行；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月1日起施行；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日起施行；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2005年4月1日起施行；
（7）《中华人民共和国水土保持法》2011年3月1日起施行；
（8）《中华人民共和国水法》2002年3月1日起施行；
（9）《中华人民共和国防洪法》1998年3月1日起施行；
（10）《中华人民共和国土地管理法》2004年3月1日起施行；
（11）《中华人民共和国森林法》1998年7月1日起施行；
（12）《中华人民共和国草原法》2003年3月1日起施行
（13）《中华人民共和国防沙治沙法》2002年1月1日起施行；
（14）《中华人民共和国野生动物保护法》2004年8月28日起施行；
16.1.2技术规范
（1）《环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2011；
（2）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008；
（3）《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-93；
（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》HJ610-2011；
（4）《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009；
（5）《环境影响评价技术导则生态影响》HJ19-2011；
（6）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004；
（7）《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009。
（8）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），2007年 2月 1日实施；
（9）《集中式饮用水水源环境保护指南》2012年3月。
（10）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006）；
（11）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；
（12）《水利水电建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南》(环评函[2006]4号)。
16.2施工期环境影响分析及措施
建设项目施工期间，对环境的主要影响表现在建筑施工扬尘、施工噪声以及临时占地等方面。
16.2.1.废气
施工期废气排放源有线源和面源。线源有：燃油动力机械、生产运输车辆产生的尾气，主要污染物是一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物等。根据施工组织设计，这类大气污染源具有流动性和间歇性，且源强较小。面源来自施工过程中土方开挖及人机活动产生的扬尘，是施工期污染空气的主要因素。施工废气和扬尘主要污染对象为现场施工人员。根据有关资料，施工场地洒水可降低扬尘85%，因此，只要在施工活动中适当进行洒水，施工运输车辆减速行驶，可以抑制尘土飞扬，减轻对周围人体和空气环境质量的影响。因此，环评要求：
（1）避免在大风天气挖填方及装运。
（2）汽车运输土方等材料时，应加盖蓬布；车辆进入工程区应减速行驶；
对施工便道应采取洒水降尘。
（3）在居民区段施工时，必须在输水管线施工场地两侧设置活动彩钢板或棚布与周围建筑和居民区隔离，减轻施工扬尘对周围居民、建筑等的污染。
16.2.2噪声
本工程施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。因此，环评要求：
（1）施工设备选型时尽量采用低噪声设备并采用低噪声的施工方法。
（2）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。
（3）加强劳动保护，改善施工人员作业条件。对处于生产第一线高噪声环境下的施工人员，每天连续工作时间不超过 6h。给受噪声影响大的施工作业人员配发耳塞、防声棉、耳罩和头盔等个人防护用具。
（4）施工单位应合理安排、严格管理，施工应集中于白天作业，严禁夜间
施工，否则应到环保部门办理夜间施工许可证。同时，应尽量缩短施工工期，采用合理的施工工艺、施工方法，统筹安排、合理管理工程进度以确保工程按照工程计划进行，避免拖延工期。
（5）合理规划管理运输车辆的类型，尽量避免噪声量大的车辆的使用，运输车辆在经过城区、连队段时应降低车速、禁止鸣笛，以降低车辆噪声。
16.2.3施工期固体废物
施工期固体废物主要包括土方施工开挖出的渣土、砾石等；物料运送过程的物料损耗，包括砂石、混凝土等；管线建筑物建设过程中石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃。其中土石方施工阶段为固体废弃物产生的最主要阶段。项目开挖作业工作量不大。但土方堆积使土层较松散。因此，在施工中要特别注意尽量避免大风天气施工。
同时，建筑单位须将建设期产生的建筑垃圾和少量的生活垃圾及时送到指定地点进行处理。
16.2.4水环境
生产废水主要来源于阀门井、均质调节池、清水池等构筑物施工时，砼拌合废水，废水污染物主要是泥沙和砾石碎屑等悬浮物。对稳流池、均质调节池、清水池等构筑物产生的施工生产废水，可在现场设置沉淀池处置，废水经沉淀处理后施工回用，底渣在施工结束后运走，不会对外环境产生影响；井房、阀门井等构筑物施工产生的生产废水量很少，可以就地蒸发处置。生活污水来源于施工营地，在每个施工营地设置一套一体化污水处理设施，用于处理生活污水，处理后水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准，可以用灌溉野生植被。因此对区域内水环境不会产生影响。
16.2.5生态环境
（1）生态环境影响分析
施工作业清理和管沟开挖基本是同时进行的，生态影响主要表现在施工活动中施工机械、车辆、人员践踏等对植被的破坏而引起的水土流失。
a．在施工过程中，施工作业带范围内的土壤和植被都会受到扰动和破坏，开挖管沟造成的土体扰动将使得土壤的结构、组成及理化性质等发生变化，进而影响植被的恢复。
b．管道施工的弃土也对生态环境造成一定的影响，弃土主要来自敷设管道
本身置换的土方和开挖造成的土壤松散回填后剩余的土方。该弃土随意堆放对该区域土壤、植被带来影响，同时引起水土流失。
c．管道建设为线路工程，施工作业对环境的影响与沿线所经地貌和生态环境密切联系。
本工程管线敷设作业是临时性的，施工完成后随着人工种植的干预，植被也会逐步恢复。施工管道沿途施工区大多属于戈壁荒漠段，植被覆盖率较低，生态环境脆弱，施工过程中地表原有稳定结构及仅有的植被会被破坏，天然植被恢复会较慢，因此施工过程要尽量减少对土壤的扰动和植被的破坏。
综上分析，本项目在施工期间对生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。
（2）生态环境保护措施
供水管网施工过程中会对沿途部分植被造成破坏，地面裸露，使场内开挖土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，影响区域自然景观环境。主要防治措施有：
a．合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。
b．在管道施工中执行“分层开挖原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失；对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。
c．做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意破坏施工区内外的植被。
d．在对管道敷设焊接时，注意加强火源管理，防止因施工焊接的火星引发火灾；在管道施工过程中，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行。
通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对区域自然生态环境及景观环境的影响和破坏。
e．水土流失防止措施
本工程在施工过程中必须严格按设计要求进行施工，以减少因施工造成的局部区域水土流失。施工中防止局部水土流失的具体措施如下：
①在各项基础的施工中，要严格按设计施工，减少基础的开挖量，使施工中
的弃土量减少。并将挖出的土方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖，保护局部植被的生长。
②在蓄水池附近道路的修筑工程中，应尽量使用管道开挖施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放，造成局部水土流失（风蚀）。
③所有施工场地，在施工结束后，都应该清理平整，必要时压实处理，并且尽力恢复原有植被，防止水土流失。
16.3运行期环境影响分析及措施
16.3.1运行期环境影响分析
1、对地下水资源量影响
金沟河流域平原区地下水的补给量为16540万m³/a，按照补给形式可分为天然资源补给量和转化资源补给量。
天然资源补给量2779.87万m³/a，其中山前侧向补给量（指山丘区地下水以地下潜流形式向平原区排泄的水量）2479.52万m³/a，降水入渗量300.35万m³/a；
转化资源补给量13760万m³/a，主要为渠道、河道渗漏量和田间入渗量，转化资源量占补给量比重较大，是平原区综合地下水资源的主体，是远期开发利用地下水资源的有利条件。
目前金沟河流域现状开采总量为 7750.77万m³，尚余可开采量 2174万m³。
本项目年引水2000万m³，主要是截取地下潜流，而现状山前侧向补给量（指山丘区地下水以地下潜流形式向平原区排泄的水量）2479.52万m³/a，本工程引水后，减少了山前侧向补给量，减少量占总补给量的12%。
本项目年引水 2000万m³，小于尚余可开采量 2174万m³，没有出现超采，地下水会形成新的动态平衡。
2、对地下水流场的影响
本工程段河床主要由卵石混合土和基岩组成，卵石混合土最大揭露厚度9.6m，泥岩透水性差，裂隙不发育，是相对隔水层。该地层为地下水的赋存提供了良好空间，金沟河河道垂直入渗使区内第四纪松散卵石混合土层中赋存了丰富的孔隙水，为主要含水层，勘察时河床潜水位埋深在0.3m～1.1m，平均水力坡度0.93%，地下水类型为潜水，本工程在集水廊道下游 10m处设置一道截渗墙，结构为混凝土直墙，埋深 10m至不透水层。
河道是河水和河床潜流的最低排泄基准面，截渗墙截断了河床潜流的径流通
道，地下水位被雍高，进而改变了地下水流场，河床潜流从坝基两侧向更大范围的区域性的排泄途径运移，截渗墙上下游形成地下跌水，在下游约 520m处即可恢复原有地下水力坡度。
3、枯水期影响半径
取水工程地下水为第四系松散堆积物单一结构孔隙潜水，含水层岩性为卵石混合土，富水性较好。根据两组抽水试验结果，渗透系数为46.8m/d～53.4m/d，平均值50.1m/d，建议设计采用计算时，适当考虑工程运行后由于地下水流向有所改变，会增大卵砾石层的泥沙淤积量，造成其透水性降低，渗透系数减小的情况。影响半径R=2Sω
HK，当最大降深按 6m考虑，平均含水层厚度按 9.0m计算时，影响半径为 254.8m
取水工程河道两侧为基岩山体，影响半径范围没有泉眼等地下水敏感目标，也没有其它地下水取水对象，本工程不会对地下水用水对象造成影响。
4、对水文情势影响
本工程断面河道P=50%保证率下，天然径流量为 30225.39万m3/a，工程建设后径流量为 28995.26万m3/a，减少了4.1%；P=95%保证率下，天然径流量为 25652.67万m3/a，工程建设后径流量为 24719.99万m3/a，减少了3.6%，变化均不显著，工程建设前后径流年内分配规律基本无变化。
5、生态基流复核
可研中确定的生态基流保证量为 5293万m³，总量满足相关环保要求。同时金沟河的汛期集中在6月-9月，该时段径流量占全年径流量的66.6%，枯水期11月～次年 4月仅占全年径流量的15.4%，可研中按 5月-10月的生态基流取多年平均流量（11.18m³/s）的20%，11月-4月的生态基流取多年平均流量（11.18m³/s）的10%也是合适的，符合生态需水的年内分配要求。
16.3.2运行期环境保护措施
1、水源地保护措施
①协调拟建水源地与下游的农业用水及城镇用水的关系，真正做到地下水资源的统筹规划、合理开发、综合利用、开源节流，以发挥地下水资源的最大综合经济效益。
②拟建水源地均位中上游，地下水开发利用程度较低，由于与周边乡镇属上下游关系，为维持区域地下水资源的平衡，下游乡镇应加大推广农业节水型灌溉
制度，提高地下水的利用率，走可持续发展道路。
③为保证水源地地下水有充足的补给来源，上游不得违法新修建取水设施。
④严格控制水源地周边新井建设的审批，实行水源地周边控制开采的新增凿井制度。
（2）水源地的地下水污染的防治
①加强水源地的管理，严禁在水源地内新建工业。
②对水源地内的生活污水进行统一处理，减少对地下水的污染。
③对水源地内使用农药和化肥的耕地要严格监测，控制其使用量。
④在水源地内不得从事开挖浅层土层的活动，如建砂石料场等。
（3）水源地卫生防护
按照《中华人民共和国环境保护法》“关于地下水源要设置卫生防护带防止污染”的规定，结合水源地的具体情况，水源地设立三个卫生防护带。
①戒严带
以开采井和泵房为中心，半径20—30m范围为戒严带，在该范围内，严禁非工作人员进入，并不得从事与水井保护无关的活动，定期检查抽水设施，以防止意外事故的发生。
②限制带
将水源地范围圈定为限制带，在该范围内严禁排放废水及废渣，并严禁新建砂石料场，减轻人类工程活动对地下水的污染。
③观察带
将对水源地地下水有影响的区域作为观察带，每年进行地下水污染的调查。
（4）设置标志牌
当地人民政府应当在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志。饮用水水源保护标志应参照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433）的规定执行，标志应明显可见。
A、界标设置
应根据最终确定的各级保护区界限，充分考虑地形、地标、地物等特点，将界标设立于陆域界限的顶点处，在划定的陆域范围内，应根据环境管理需要，在人群活动及易见处（如交叉路口、绿地休闲区等）设立界标。
B、警示牌设置
警示牌设在保护区的道路或航道的进入点及驶出点，警示牌位置及内容应符合《道路交通标志和标线》的相关规定。
C、宣传牌设置
应根据实际情况，在适当的位置设立宣传牌，宣传牌的设置应符合《公共信息导向系统-设置原则与要求》（GB/T15566）和《道路交通标志和标线》（GB5768）的相关规定。
2、第三水厂环境保护措施
（1）本项目建成后，将对厂区及厂区周围进行绿化，有利于改善水厂周围生态环境。本项目厂区内全部进行园林式绿化，种植草坪、花卉和树木。厂区绿化带内以观赏水景、花坛、雕塑、园路、草地等园林小品点缀其间，配以观赏性较强的花卉、攀缘植物及灌木丛，一方面美化了厂区环境，另一方面也有效地改善了水厂的自身环境，对周围环境相对也有很大的益处。
（2）水厂生活污水采用排水管集中收集后经过化粪池处理由罐车拉运至污水处理厂。
（3）运营期水厂内，沉砂池、井房等管理区设置垃圾收集箱，收集箱内垃圾由专人统一收集后运至沙湾生活垃圾填埋场统一处置。
（4）新建水厂运行产生的沉淀、过滤泥砂，直接送沙湾县垃圾场。
16.4建设项目预期治理效果
本项目主要的生态影响为管道开挖、机械碾压对施工沿线附近生态环境的影响，当建设完毕后，尽可能恢复原有地貌，涉及区域生态环境可以得到恢复。
工程施工时严格划定施工场地范围，尽量减少项目对附近地区土壤和植被的破坏范围。文明施工，尽量避免植被的破坏。
施工结束后，要尽快做好土地平整和恢复工作。并尽可能进行生态恢复，以减少本工程对生态环境带来的不利影响。
落实上述措施后，预计本工程对生态环境不会造成大的不利影响。
16.5环境保护投资初步估算
环境保护投资的经费主要是指用于为了实现各项环境保护的指标所采取的环保措施所使用的资金，主要包括临时占地处理措施（平整、恢复、绿化等措施）、水质的保护措施、生产生活垃圾的处理措施、生活污水的处理措施及环境管理措施、环境宣传措施、环境补偿和改善措施及施工期间的环境监测、施工期间对各
种环境因子（包括：水环境、生态环境）的监测等方面的费用。
通过类比新疆已建或正在建设的同等类型、同等规模水利工程项目，估算环境保护投资的经费约为246.67万元。
16.6结论及建议
16.6.1初步评价结论
本结论为初步结论，最后可行与否以本工程环境评价结论为准。
在施工期中，本工程对周围环境大气、水质、噪声及生态有一定影响，并产生部分固体废弃物，由此可见在施工期要加强环保措施。
综上所述，本评价认为沙湾县第三水源地工程，在严格执行国家有关环保法规及环境标准，采取必要的环保措施条件下，从环境保护角度来看，本工程的建设是可行的。
16.6.2建议
（1）本工程施工期的环境管理非常重要，所以建设单位在与施工单位签订工程建设施工合同中，应将建设施工中的环境保护要求和恢复措施列入合同条款中，作为硬性指标予以落实。
（2）保护项目区供水水源水质，在划定的保护区域外围地带加强对地下水、地表水水质的动态监测，防止取水水源遭受污染。
17水土保持
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：张亦冰
校核：姜 莹
编写：丛 洁
17.1概述
17.1.1项目概况
沙湾县第三水源地工程位于塔城地区沙湾县境内，供水起点南起金沟河拟建红山水库，北至沙湾县城南侧第三水处理厂。采用渗管、集水廊道配合截渗墙在红山水库坝后取水，通过管道输水，管线全长18.66km，其中无压段管线长11.66km，有压段管线长7.02km。
本工程主要由取水工程、输水工程、第三水厂及配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区段）四部分组成，是解决沙湾县城生活（包括居民生活和公共用水）和部分工业用水的重要工程，管道设计流量1.24m3/s，近期每年可向县城供水约 2000万m3。本供水工程建设规模为三类。本工程项目的取水工程距沙湾县约25km，水厂位于沙湾县城正南向 6km处。对外交通线路主要有县道、国道 G312以及连霍高速G30公路。
沙湾县第三水源地工程建设占地总面积54.53hm²，其中永久占地面积11.77hm²，临时占地面积42.77hm²。永久占地中草地8.91hm²，水域及水利设施用地1.43hm²，其他土地1.43hm²；临时占地中耕地1.92hm²，林地0.04hm²，草地14.76hm²，水域及水利设施用地23.70hm²，其他土地2.36hm²。
本工程无移民安置。工程区内无居住人口、房屋，无专项设施改（迁）建。
本工程主体总工期 16个月，自第一年 3月至第二年 6月，其中第一年 3月至4月为施工准备期。
项目建设单位为沙湾县城供排水公司。本工程总投资 20716.01万元，其中土建工程投资 12054.40万元。资金筹措方式为：申请国家投资：银行贷款：项目建设单位自筹为6:3:1。
根据主体设计成果，本工程土石方开挖总计 78.76万m³，填方总计 74.28万m³，调运 2.85万m³（调入调出均为 2.85万m³），弃土方 4.48万m³。挖方质量能够满足填方需要，填方量基本从开挖量取用，利用率达到94%，挖方不能满足填方需求的部分由料场供应。土石方平衡详见第 11章施工组织设计。
根据工程布置和施工特点及施工布置要求，本工程设置2个专业弃渣场，无自采料场，砂砾石及混凝土骨料均购于 2个商业料场。
17.1.2项目区自然状况
（1）地形地貌
拟建项目位于金沟河流域，总体地势南高北低，海拔高程890～590m，区内受南北向主压应力作用，形成东西向展布的北天山纬向构造体系，地形自南向北依次为低山丘陵区及山前冲洪积平原区 2个不同的地貌单元。
本项目属线性工程，沿线跨越低山丘陵地貌和倾斜平原两个地貌单元。其中水源工程位于低山丘陵区，输水管线工程、第三水厂及配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区段）处于山前冲洪积平原区。
截渗墙
截渗墙
水源地原生地貌（1） 水源地原生地貌（2）
输水管线0+000~0+152沿线地貌 输水管线0+152~7+420沿线地貌
输水管线7+420~11+904沿线地貌 输水管线11+904~12+520沿线地貌
输水管线12+520~17+317沿线地貌 输水管线17+317~18+670沿线地貌
水厂原生地貌
（2）气象
项目区属于大陆性温带干旱气候，本项目气温、降水、蒸发采用原红山头水文站资料，其他气象要素选用沙湾县气象站资料。
气温（红山头站）：多年平均气温6.6℃，多年月平均气温最高23.4℃，发生于 7月份；多年月平均气温最低-12.4℃，发生于 1月份；极端最高气温37.5℃，极端最低气温-31.4℃。
降水（红山头站）：多年平均降水量175.6mm，以4～6月份最多，冬季降水稀少，最大一日降水量为28.6mm，全年降水量大于 0.1mm的天数为75.3天，大于5.0mm的降水天数为11.8天。
蒸发（红山头站，Φ20cm）：多年平均蒸发量2569.6mm，其中5～8月蒸发量占全年的68％，12月至次年2月的蒸发量仅占全年的2%。
风速、风向（沙湾气象站）：多年平均风速为2.4m/s，历年最大风速20m/s，风向多为SW和W。
其他（沙湾气象站）：多年平均气压959.3mb，平均水气压6.6mb；多年平均日照时数为2874.3h；多年平均无霜期 170.1天；多年平均降雪日数 30.3天，积雪日数118.6天，最大积雪厚度40cm，最大冻土深度182cm。
（3）土壤植被
低山丘陵区海拨高程在750～1600m之间，属山前凹陷带，地形破碎，沟壑纵横，地表植被覆盖度5%～35%。土壤类型主要为山地粟钙土、栗钙土、棕钙土和荒漠土。地表植被主要有针茅、羊茅、草原台、苔草、狐草、蒿子等。
山前冲洪积平原区海拨高程300m～750m，地形坡度为0.5～2.5‰。本区为绿洲农区，是县域人文社会集中区。土壤类型主要为棕钙土和潮土。地表植被主要有骆驼刺、猪毛菜、芦苇、白刺、盐节瓜、蒿子、小蓬、早生的小乔木、半灌木等，植被覆盖度5%～25%。
17.1.3水土流失及水土保持现状
根据《沙湾县水土保持规划》（2005年版），工程水源地处于低山丘陵区，该区属中度风力、水力交错侵蚀，综合土壤侵蚀模数2500t/km²·a；输水管线工程、第三水厂及配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区段）位于山前冲洪积平原区，属微度水力侵蚀，综合土壤侵蚀模数1200t/km²·a。
（1）水土流失成因
a.自然因素
①地质、地貌因素：沙湾县地处天山北麓，该区地壳升降运动强烈，具有南部相对北部均匀上升，东部相对西部差异性上升的特点，使南部上升剥蚀形成中低山丘陵地貌，北部下降沉积形成山前倾斜平原地貌，山体最高点与沙漠最低点的海拨高程由5242m降至256m，高差近5000m，顺水径流方向地形坡度大，坡面长为水力侵蚀创造有利条件，其结果也必将增强地面的起伏强度，构成了侵蚀发展的地貌基础，加之地面覆盖物又比较稀疏，为水蚀提供了有利的物质条件。
②降雨因素：在夏季6—8月出现高温阶段时，高山冰雪融化，若遇暴雨降水时，在高温融冰雪和暴雨降水相互作用下，极易发生洪水，洪水汹涌而下，沿途冲蚀大量的土壤泥沙，造成水土流失。
③土壤因素：位于低山丘陵地带的项目区，地表覆盖低液限粉土混杂砾石，
且表层土层覆盖薄，土石之间粘结力弱，加上植被覆盖稀疏，抗风能力差，易被风蚀。
b.人为因素
人为因素使侵蚀加重，主要为基础设施建设造成地表破坏，降低地表抗侵蚀能力，另外弃土、弃渣堆放也会造成新的水土流失。
（2）水土流失危害
水土流失对水利工程有较大的危害，风蚀和水蚀将大量的泥沙带入渠系、水库等水利设施中，淤积将缩短水库运行寿命，增加水库、渠系清淤负担。
项目区植被稀少，遇有大风天气或降雨产流，容易产生水土流失，造成土壤肥力下降和土地沙化，因此项目在开发建设中，应注意减少对地表的扰动破坏。
（3）水土保持现状
①农田水利建设：沙湾县已建水库3座，总库容为3450万m3；干、支、斗、农四级渠总长3400km，其中已防渗2307km；排水渠总长294km。建成了规模性平原绿洲生态农业区，在一定程度上遏止了平原农区的水土流失。
②防洪工程建设：建立防洪堤防总长度36km，保护人口 12.62万人。不仅对保护两岸农田和人民生命财产安全起到了积极的作用，在一定程度上阻止了险段河岸的继续坍塌，起到护岸保土的作用。
③林草建设：林草植被是改善生态环境，防止水土流失和土地沙化的重要措施。沙湾县生态绿化工程取得良好成绩，实现了平原绿化达标，全县森林覆盖率16%。为减轻山区草场过载矛盾，沙湾县政府加快了草原建设的投入，建立围栏草场及开辟退耕还林还草示范基地，并建立了牧民定居点。
（4）同类建设工程水土流失防治经验
本工程附近有已建成的沙湾县第二水源地输水工程，在建设过程中可借鉴的水土保持经验主要有：
⑴临时措施
管道开挖等工程土石方量较大，产生一定的临时堆土，对临时堆土采取临时拦挡和苫布遮盖，以减少临时堆土占地面积并防止大风天气产生风蚀；施工场地经常进行喷洒水，减少地面起尘；限制施工车辆按照规划的施工路线行驶以减少地表扰动；优化施工安排，减少临时堆土的裸露时间。
⑵工程措施
对建设区内腐殖质较多的土层进行剥离，用于植物措施表层覆土，利于植物生长；施工生产生活区临时设施拆除后，对垃圾的清理和对土地进行平整治理。
⑶植物措施
针对项目区风多雨少的天气特点，对可以进行绿化的区域采用本土植物树种和草籽进行绿化，植物措施是防治水土流失最行之有效的方法，具有预防风蚀、水蚀、美化环境的特点。
17.1.4水土流失防治区划分
本项目区位于金沟河出山口以后的区域，不在国家划分的重点预防区内，根据分析，该区域不属于《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保［2013］188号）中的天山北坡国家级水土流失重点预防区。根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（2013年7月31日修订版）的相关规定，本项目区应为省级的重点治理区。
17.2主体工程水土保持评价
17.2.1工程建设方案水土保持制约性因素评价
（1）限制性因素分析
本工程为新建供水工程，符合流域综合规划，项目建设对水质不产生影响。
项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中限制类和淘汰类项目。也不位于《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》确定的禁止开发区域，同时不属于县级以上地方人民政府公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区，本项目投资主体为沙湾县供排水公司，该单位所开发建设的项目均编报了水土保持方案报告书并经验收。本项目可研报告已编制，待相关部门审查。因此本项目符合《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保【2007】184号文）的有关规定。
（2）主体工程选线、建设方案及布局水土保持评价
本工程无高填深挖段。项目区不在泥石流和崩塌滑坡易发区及生态脆弱区，避开了全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，也不占用国家水土保持长期定位观测站。同时项目区不在国家及新疆省的水土流失重点预防保护区，且工程区无固定、半固定沙丘。工程尽量避免占用耕地等生产力较高的土地，项目区占压1.92hm²的耕地,全部为临时占地。临时占地通过复垦耕地的方式解决。因此本项目主体工程选线、建设方案及布局满足水土保持的要求，符合
《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的有关规定。
（3）方案比选水土保持评价
主体工程对输水管线线路、单双管及输水方式进行了比选。
①考虑水源地至受水点地形、地貌、耕地分布、居民点、种植作物、已建工程等综合因素，通过现场踏勘，主体设计进行金沟河东线、西线方案分析比选。
根据分析，两方案没有明显的水土保持制约，推荐方案的工程占地面积、扰动面积、水土流失量、开挖填筑量及弃渣量均小于比选方案，同意主体设计的东线推荐方案。管线方案比选分析表见表17.2-1。
管线线路比选分析表
表17.2-1
||||
|-|-|-|
|项 目|推荐方案（东线）|比选方案（西线）|
|优点|① 沿防洪堤布设，防洪压力小，施工、管理方便；|①沿金沟河干渠布设，管理方便；|
||② 线路顺直，弯道较少；|②线路顺直，弯道较少；|
||③运行风险较低，供水保证率高；|③征地较为容易；|
||④管线较短，投资较小||
|缺点|①因管线需穿越143团1营引洪渠首，且该地为兵团所属，故征地较为困难。|①管线需穿越金沟河渠首，施工较为困难；|
|||② 管线需穿越金沟河，管线挖填方量很大，增大防洪投资；|
|||③管线较长，投资较大|
|投资（包括土建、占地、设备及安装费用）|1393.93万元|1605.53万元|
|管线长度(km)|7.42|7.75|
|工程占地(hm2)|15.97|19.80|
|土石方开挖量(万m3)|12.46|18.44|
|土石方填筑量(万m3)|10.93|14.75|
|扰动地表面积(hm2)|15.97|19.80|
|水土流失量(t)|1096.70|1359.91|
|相对危害程度|稍小||
|制约性因素|无|无|
|从水保角度是否推荐|是||

②根据地形情况，输水管线选择两种输水方式进行比选：全段有压重力输水方式和无压重力输水+部分有压重力输水方式。
根据分析，两方案没有明显的水土保持制约两方案的占地面积、扰动面积和水土流失量相差在10%以内，没有明显的水土保持差异，考虑到主体设计推荐方案具有多种比较因素，从水土保持角度考虑，同意主体工程的无压重力输水+部分有压重力输水方案为推荐方案。
输水方式方案比选分析表
表17.2-2
||||
|-|-|-|
|项 目|比选方案(全段有压重力输水方案)|推荐方案（无压重力输水+部分有压重力输水方案）|
|工程内容|输水管线|输水管线|
|管径（mm）|DN800|DN1000、DN800|

||||
|-|-|-|
|项 目|比选方案(全段有压重力输水方案)|推荐方案（无压重力输水+部分有压重力输水方案）|
|管材|玻璃钢管|钢筋混凝土管、玻璃钢管|
|压力等级|1.0MPa|0.1MPa、1.0MPa|
|管线长度|18.67km|11.65km、7.7.02km|
|建筑物|镇墩16座、进排气阀井43座、排水阀井1座、过路涵6座、消能井3座、流量计阀井2座|镇墩6座、进排气阀井17座、排水阀井1座、流量计阀井1座、阀井1座、过路涵6座、连接井1座、检查井29座|
|优点|管道为全封闭，水质不易受到污染；管线随地形起伏，受地形限制较小，土方量较少，施工速度较快。|造价低；管道为无压流，供水保证率较高；维修速度较快。|
|缺点|造价较高；维修成本大，维修相对困难；对工程实施过程中质量控制要求较高。|管道间隔400m左右要设一检查井，不完全封闭，对管理要求较高；对地形适应性差，设计要求较高；施工过程中对高程控制严格。|
|投资（包括土建、设备及安装费用）|7636.81万元|6644.44万元|
|工程占地(hm2)|33.52|34.58|
|土石方开挖量(万m3)|26.14|27.97|
|土石方填筑量(万m3)|25.47|26.99|
|扰动地表面积(hm2)|33.52|34.58|
|水土流失量(t)|2681.34|2766.12|
|相对危害程度|稍小||
|制约性因素|无|无|
|从水保角度是否推荐||是|

（4）土石方平衡水土保持评价
根据主体设计成果，本工程土石方开挖总计 78.76万m³，填方总计 74.28万m³，调运2.85万m³，弃土方4.48万m³。挖方质量能够满足填方需要，填方量基本从开挖量取用，利用率达到94%，挖方不能满足填方需求的部分由料场供应。
按照水土保持表土、土方、石方分类平衡的要求，结合项目工程地质勘察成果，本水保方案对主体工程的土石方平衡进一步细化，详见土石方平衡表17.2-3，土石方流向图17.2-1。
经本方案重新平衡，工程土石方开挖总计79.57万m³，其中土方开挖 79.31万m³(表土4.18万m³)，石方开挖0.01万m³，拆旧0.25万m³；填方总计 74.28万m³，其中土方填筑74.28万m³(表土4.18万m³)；调运方2.85万m³，全部是土方；弃方5.29万m³，其中弃土方5.03万m³，弃石方0.01万m³，拆旧弃方 0.25万m³。
弃方共计 5.29万m³，其中水源工程区弃方 0.71万m³和施工导流弃方 0.80万m³均弃于1#弃渣场，输水管道弃方 1.60万m³摊铺于管道沿线扰动面积范围内，水厂弃土2.07万m³堆放于2#弃渣场，配水管道拆旧弃方 0.11万m3在破碎后用于铺设管道沿线道路路面。
根据土石方流向结合工程施工工序分析，各区填筑量扣除及时回填量为临时
堆放量，水源工程区临时堆料 28.46万m³，输配水管线区临时堆料 23.23万m³
（其中表土剥离 3.70万m³），水厂临时堆料 1.42万m³（其中表土剥离 0.49万m³）。临时堆料需采取临时拦挡措施且根据水土保持的要求，表土、其它土方均要分开堆放。
通过评价可知，本工程土石方平衡调运方案不存在严格限制性行为。施工中充分考虑弃土、石的综合利用，尽量就地利用，减少排弃量。设置专用弃渣场地，弃渣场采取先拦后弃的原则，符合水土保持要求。
另外由于本工程属线性工程，线路较长，不宜进行土方全线调运，因此本方案建议在下阶段主体工程应对土石方进一步分段平衡。
（5）料场水土保持评价
本工程规划2个料场均为商业料场，防治责任为各料场经营方，由于工程为线形分布，主体选择两处料场可减少用料长距离运输造成的水土流失，是符合水保要求的。本水保章节对商业料场不做评价，建议该料场实施必要的水保措施，从而减少料场区的水土流失。
（6）弃渣场水土保持评价
①弃渣场容量分析
根据工程布置和施工特点，本工程设置2个弃渣场。渣场位置详见附图施工总平面布置图。
a、1#弃渣场
1#弃渣场位于取水工程右岸重建防洪堤后坡，地势平坦，现状为草地。通过水源工程区修建的施工道路可通往该渣场，渣场面积0.94hm²（其中有0.5hm2已计入水源工程区内的防洪堤占地范围内），平均堆高为2.0m，容渣量为 1.88万m³，计划堆存量为 1.80万m³（自然方），主要堆放水源工程及施工导流工程的弃渣。
b、2#弃渣场
2#弃渣场位于南五宫水库北段坝后，地势较为平坦，现状为草地。现有道路可通往该渣场，渣场面积0.50hm²，平均堆高为5.5m，容渣量为 2.74万m³，计划堆存量为2.47万m³（自然方），主要堆放水厂的弃渣。
c、0+000～13+000输水管道沿线扰动范围
输水管道弃渣堆存于该段管道沿线扰动范围内，扰动面积1.73hm²，弃渣平
均堆高为1.2m，容渣量为2.08万m³，计划堆存量为1.90万m³（自然方）。
输水管道弃渣集中于个别输水段，就近摊铺于输水管道扰动范围内，基本垂直等高线布置，不会形成土埂使面流形成集中流，从而造成新增水土流失。
各弃渣场堆存量、占地面积、弃渣场位置见弃渣场规划表。
经计算可知，渣场可容渣总量为 6.70万m³，弃渣总量为 6.17万m³，各渣场容量均能满足计划堆渣量。
弃渣场规划表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|面积(hm²)|平均堆高(m)|容渣量(万m³)|计划堆渣量(万m³)||弃渣来源|
|||||自然方|松方||
|1#弃渣场|0.94|2.00|1.88|1.52|1.80|水源工程、施工导流|
|2#弃渣场|0.50|5.50|2.74|2.07|2.47|水厂|
|0+000～13+000输水管道沿线|1.73|1.20|2.08|1.60|1.90|输水工程0+000～13+000段|
|合计|3.17||6.70|5.18|6.17||

②弃渣场洪水分析
项目区属干旱地区，年降雨175.6mm，1#弃渣场位于出山口段防洪堤后的河岸阶地上，2#弃渣场位于山前冲洪积倾斜平原，两处渣场地形均较为平坦且无过流汇流冲沟经过，因此不存在洪水威胁。
③弃渣场措施补充
在主体设计中对弃渣场未考虑土地整治、挡渣围堰等措施，在本方案中予以补充设计。
表17.2-3
土石方平衡表
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|分区||分项|挖方|填方||调入||调出||外借||弃方||
|||||数量|数量|其中利用挖方回填|数量|去向|数量|来源|数量|来源|数量|堆放点|
|1|取水工程|渗管及其它|土方|30.26|29.08|29.08|||0.62|导流工程|||0.55|1#弃渣场|
||||石方|0.01|||||||||0.01||
|||防洪堤|拆旧|0.13|||||||||0.13||
||||土方|1.02|1.01|1.01|||||||0.01||
|2|输水工程|0+000～13+000|拆旧|0.005|||||||||0.005|0+000～13+000输水管道沿线|
||||表土|1.35|1.35|1.35|||||||||
||||土方|19.50|17.86|17.86|||0.05|输水工程13+000～14+000|||1.59||
|||13+000～14+000|表土|0.05|0.05|0.05|||||||||
||||土方|1.12|1.15|1.10|0.05|输水工程0+000～13+000|0.01|输水工程14+000～14+520|||||
|||14+000～14+520|表土|0.07|0.07|0.07|||||||||
||||土方|0.51|0.52|0.51|0.01|输水工程13+000～14+000|0.002|输水工程14+520～14+620|||||
|||14+520～14+620|表土|0.02|0.02|0.02|||||||||
||||土方|0.08|0.08|0.08|0.002|输水工程14+000～14+520|||||||
|||14+620～18+670|表土|0.54|0.54|0.54|||||||||
||||土方|4.79|5.40|4.79|0.62|水厂工程|||||||
|3|水厂工程||表土|0.49|0.49|0.49|||||||||
||||土方|5.01|0.93|0.93|||2.01|输水工程14+620～18+670、配水干管0+000～4+586、横向导流堤|||2.07|2#弃渣场|
|4|配水干管|0+000～4+586|拆旧|0.11|||||||||0.11|配水管道沿线道路路面|
||||表土|1.51|1.51|1.51|||||||||
||||土方|8.89|10.05|8.82|1.23|水厂工程、配水干管4+586～4+650|0.07|配水干管4+586～4+650|||||
|||4+586～4+650|表土|0.01|0.01|0.01|||||||||
||||土方|0.06|0.07|0.001|0.07|配水干管0+000～4+586|0.06|配水干管4+650～5+078|||||
|||4+650～5+078|表土|0.14|0.14|0.14|||||||||
||||土方|0.60|0.66|0.60|0.06|配水干管4+586～4+650|||||||
|||三段穿越段|土方|0.14|0.12|0.12|||0.02|配水干管0+000～4+586|||||
|5|导流 工程|纵向导流堤|土方|2.60|2.60|2.02|0.58|取水工程||取水工程|||0.58|1#弃渣场|
|||横向导流堤|土方|0.55|0.55|0.33|0.22|取水工程、水厂工程|||||0.22||
|合计|||表土|4.18|4.18|4.18|||||||||
||||土方|75.12|70.09|67.24|2.85||2.85||||5.03||
||||石方|0.01|||||||||0.01||
||||拆旧|0.25|||||||||0.25||
||||小计|79.57|74.28|71.42|2.85||2.85||||5.29||

备注：上表中所有方量均指自然方。
图17.2-1
土石方流向框图
（7）工程占地类型、面积和占地性质水土保持评价
①占地类型分析与评价
本工程建设征占地总面积54.53hm²，其中永久占地面积11.77hm²，临时占地面积42.77hm²。永久占地中草地8.91hm²，水域及水利设施用地1.43hm²，其他土地1.43hm²；临时占地中耕地1.92hm²，林地0.04hm²，草地14.76hm²，水域及水利设施用地23.70hm²，其他土地2.36hm²。征占地范围内植被覆盖度低，大部分约5%～20%，征占土地目前的使用权属于沙湾县。
工程占地类型主要为草地，占地范围均不涉及到自然保护区和重要文物保护区，占用基本农田属于临时性占地，待施工结束后予以复垦，符合《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)的相关规定，无水土保持制约性因素。
工程占压的草地、林地、耕地、内陆滩涂、裸地均具有一定的水土保持功能，可视为水土保持设施。工程施工过程会不同程度的破坏地表土层及植被，造成一定的水土流失。
②占地面积分析与评价
本工程施工期总占地面积54.53hm²，占地区域位于新疆沙湾县境内。在工程占地中，水源工程区占地8.78hm²、施工导流区占地4.06hm²、弃渣场区占地0.94hm²、管理道路区占地6.50hm²、临时道路区占地2.28hm²、施工生产生活区占地2.81hm²、水厂区占地3.55hm²、输配水管线区占地25.62hm²。
永久占地面积符合《水闸工程管理设计规范》（SL170-96）和《新疆维吾尔自治区水利工程管理和保护办法》（人民政府令第 168号）的占地相关规定，临时占地根据施工组织提供的实际占地面积确定。工程占地面积较为合适，没有乱占乱挖和随意破坏地表植被等不合理的占地情况，符合水土保持的要求。
③占地性质分析与评价
按照占地性质可将工程占地分为永久占地和临时占地，其中永久占地面积11.77hm²，临时占地面积42.77hm²。
工程永久占地包括水源工程区内和输配水管线区内的出地建筑物、管理道路区、水厂区，永久占地范围内存在部分不动工面积，应严格控制工程施工范围；
临时占地主要包括水源工程区内和输配水管线区内的地埋设施、施工导流区、弃渣场区、临时道路区、施工生产生活区，临时占地在工程施工结束之后，采取相
应的工程及植物措施恢复原有地貌及植被，不改变占用土地原有的功能。
本工程占地在考虑工程安全及管理需要的前提下，尽量减少工程永久占地。
工程临时占地为总占地面积的78%，在施工完成后可全部恢复，可恢复比例为100%；永久占地为总占地面积的22%，各永久占地范围内均有一定构筑物场地及硬化场地不能恢复，永久占地可恢复比例约40%。工程建设对植被会产生一定的影响，项目区降水少，植被及地表结皮恢复能力较弱，施工结束后，占地区扰动地表将造成一定的水土流失，因此，工程施工结束后，应尽可能的采取相应的工程措施及植物措施恢复原地貌，不改变占用土地原有的功能。
总体而言，本工程坚持节约土地，和谐可持续发展的原则，工程布局紧凑合理，占地类型主要为草地，并尽量减少占用林地、耕地等水土保持功能较强的土地，不存在乱挖乱占土地的现象。水保章节补充建立了较完善的水土保持措施，可以有效控制新增水土流失，符合水土保持的要求。
（8）施工组织设计水土保持评价
①施工总布置
本工程线路较长，工程施工布置是以施工过程中扰动面积最小、尽量少占用林地、农田等原则进行布设的。场内施工道路充分利用管道沿线现有的简易道路，减少地表的扰动；施工生产生活区布设在地形较平坦，且植被覆盖度较低的草地上，均符合水土保持要求。
②施工工艺
本工程以机械化施工为主，辅以人工辅助，便于加快工程进度，以减轻水土流失，符合水土保持的要求。
根据主体施工组织设计，水厂土方开挖前，需将表层含有腐殖质的土清废。
在本水保方案中，清废视同表土剥离，应将剥离出的表土单独堆放，并补充临时堆土防护措施——编织袋拦挡与苫盖，待施工完成后回覆于可绿化范围。从水土保持角度分析，水厂清废符合水土保持的要求。
③施工时序
工程建设工期 16个月，工期安排紧凑，时间跨度短，减少了地表的扰动时间，符合水土保持的要求。
综上所述，本工程施工不存在河岸陡坡开挖，施工设计中减少施工用地，避
开植被良好区，进度与时序安排合理，缩小了裸露面积和裸露时间，减少施工过程中因降水和风等水土流失影响因素可能产生的水土流失。项目设置有专门的弃渣场地2处，施工过程中的临时堆放料，水土保持章节予以补充应采取临时拦挡、覆盖等措施，本项目的施工组织设计符合水土保持的要求。
17.2.2对主体工程设计的水土保持要求与建议
(1)主体工程施工进度安排有待细化，本方案建议施工组织设计在下阶段完善优化，使工期安排更加科学合理，施工进度紧凑，以减少扰动时间。
(2)主体工程提出厂区绿化及浆砌石排水沟，但是没有提出详细的设计方案和内容，因此不能满足水土保持的要求，需补充措施的相关设计。
(3)在主体工程下阶段招投标文件中，明确地将水土保持工程纳入招标文件、施工合同，将施工过程中的水土流失防治责任落实到各施工单位。
17.3水土流失防治责任范围及分区
17.3.1防治责任范围确定的原则和依据
水土流失防治责任范围的界定原则：谁开发利用，谁保护补偿，谁造成水土流失，谁负责治理。在广泛收集资料及现场踏勘的基础上，利用已有的水土保持治理经验，结合本工程的特点，按照施工集中连片、扰动特点相近、施工时段集中等原则，合理界定水土流失防治责任范围。
水土流失防治责任范围的界定依据：①《中华人民共和国水土保持法》等法律法规、本专业范围内的行业标准、规范。②主体工程布置及施工总布置等设计图纸资料。③《水土保持工程建设管理办法》（办水保[2003]168号）。④项目区地形、土壤、地质、植被、气象水文及水土流失特征。⑤详实的现场调查资料。
17.3.2防治责任范围界定
本工程防治责任范围主要包括项目建设区和直接影响区。
根据项目的分布情况，按地形划分为低山丘陵区及山前冲洪积平原区2个Ⅰ级分区，再结合工程布置划分Ⅱ级区。项目建设区及直接影响区的范围均按照Ⅰ、Ⅱ级分区进行划分。
项目建设区的确定依据工程永久及临时征占地范围和施工布置确定，本工程项目建设区面积等于工程征占地面积。防治责任范围的边界条件同工程征占地条件。
直接影响区指项目建设区域以外，由于本工程建设行为而造成水土流失危害
的直接影响区域，是建设单位应该负责防治的区域。本项目参考类似工程水土保持监测成果经验，确定直接影响区。
根据主体工程的征地情况和实际调查情况，本工程防治责任范围总面积71.64hm²，其中项目建设区面积为54.53hm²，直接影响区面积为17.10hm²。本工程的防治责任单位为沙湾县供排水公司，防治责任范围具体详见表10.3-1。
建设项目水土流失防治责任范围表
表17.3-1
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|Ⅰ级区|Ⅱ级区|项目建设区(hm²)||||直接影响区(hm²)||防治责任范围|责任单位|
||||边界条件|永久占地|临时占地|小计|边界条件|面积|||
|1|低山丘陵区|水源工程区|主体占地|1.43|7.35|8.78|边界外5m|1.25|10.03|沙湾县城供排水公司|
|2||施工导流区|实际占地||4.06|4.06|周边外5m|1.40|5.46||
|3||弃渣场区|实际占地||0.94|0.94|周边外5m|0.13|0.57||
|4||临时道路区|实际占地||0.98|0.98|边界外5m|1.50|2.48||
|5||施工生产生活区|实际占地||1.00|1.00|周边外5m|0.20|1.20||
|小计||||1.43|13.82|15.25||4.48|19.74||
|1|山前冲洪积平原区|水厂区|主体占地|3.55||3.55||0.15|3.70||
|2||弃渣场区|实际占地||0.50|0.50|周边外2m|0.06|0.55||
|3||输配水管线区|主体占地、实际占地|0.28|25.34|25.62|边界外2m|7.50|33.13||
|4||管理道路区|主体占地|6.50||6.50|边界外2m|4.00|10.50||
|5||临时道路区|实际占地||1.30|1.30|边界外2m|0.80|2.10||
|6||施工生产生活区|实际占地||1.81|1.81|周边外2m|0.11|1.92||
|小计||||10.34|28.95|39.28||12.62|51.90||
|合计||||11.77|42.77|54.53||17.10|71.64||

备注：低山丘陵区的弃渣场区有0.5hm²已包含在水源工程的占地范围内。
17.3.3水土流失防治分区
根据项目的建设特点及划定的防治责任范围，将水土流失治理区按地貌类型、首先分为低山丘陵区和山前冲洪积平原区2个Ⅰ级区，再根据主体工程布局及不同部位水土流失特点等因素将项目区进一步划分。
将低山丘陵区分为：水源工程区防治区、施工导流防治区、弃渣场防治区、临时道路防治区、施工生产生活防治区 5个防治分区；将山前冲洪积平原区分为水厂防治区、弃渣场防治区、输水管线防治区、管理道路防治区、临时道路防治区、施工生产生活防治区6个防治分区。水土流失防治分区详见表17.3-2。
水土流失防治分区
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|Ⅰ级区|Ⅱ级区|面积|占地类型|
||||hm²||
|1|低山丘陵区|水源工程防治区|8.78|草地、水域及水利设施用地|
|2||施工导流防治区|4.06|水域及水利设施用地|
|3||弃渣场防治区|0.44|草地|
|4||临时道路防治区|0.98|水域及水利设施用地|
|5||施工生产生活防治区|0.98|草地|
|小计|||15.25||
|1|山前冲洪积平原区|水厂防治区|3.55|草地|
|2||弃渣场防治区|0.50|草地|
|3||输水管线防治区|25.62|耕地、林地、草地、水域及|
|4||管理道路防治区|6.50|水利设施用地、其他土地草地、其他土地|
|5||临时道路防治区|1.30|草地、水域及水利设施用地|
|6||施工生产生活防治区|1.81|草地|
|小计|||39.28||
|合计|||54.53||

17.4水土流失预测
根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的规定，水土流失预测内容为：
（1）扰动、破坏原地貌、土地及植被面积的测算；
（2）损坏水土保持设施面积的测算；
（3）可能产生的弃渣量的预测；
（4）可能造成水土流失量预测；
（5）可能造成水土流失危害的预测。
17.4.1扰动、破坏原地貌、土地及植被范围
根据主体工程设计并调查在建设期开挖扰动地表、占压土地和损坏林草植被的程度，在此基础上对项目区各土地类型面积进行量算和统计。统计结果表明，工程建设区扰动原地貌总面积为53.74hm²，具体见表17.4-1。
扰动原地貌、损坏土地和植被面积分区汇总表
表17.4-1
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|Ⅰ级区|Ⅱ级区|扰动面积|原地貌类型|使用性质|
||||hm²|||
|1|低山丘陵区|水源工程区|8.34|草地、水域及水利设施用地|永久占地|
|2||施工导流区|4.06|水域及水利设施用地|临时占地|
|3||弃渣场区|0.44|草地|临时占地|
|4||临时道路区|0.98|水域及水利设施用地|临时占地|
|5||施工生产生活区|1.00|草地|临时占地|
|小计|||14.81|||
|1|山前冲洪积平原区|水厂区|3.20|草地|永久占地|
|2||弃渣场区|0.50|草地|临时占地|
|3||输水管线区|25.62|耕地、林地、草地、水域及|永久占地、临时占地|
|4||管理道路区|6.50|水利设施用地、其他土地草地、其他土地|永久占地|
|5||临时道路区|1.30|草地、水域及水利设施用地|临时占地|
|6||施工生产生活区|1.81|草地|临时占地|
|小计|||38.93|||
|合计|||53.74|||

17.4.2损坏水土保持设施面积
项目建设损坏水土保持设施数量是指上述工程占地内因建设活动造成植被毁坏、占压，基本农田被占用或毁坏，其它水土保持设施的破坏面积或数量。本工程建设过程中损坏的水土保持设施为被扰动、压埋的天然牧草地、有林地、耕地、裸地。
项目区目前还没有配套的水土保持设施，根据《新疆维吾尔自治区水土保持设施补偿费、水土流失防治费收缴使用管理暂行规定》，损坏水保设施按照工程建设扰动面积计算。因此本工程损坏水土保持设施面积与扰动原地貌、损坏土地面积相同，总计为53.74hm²。
17.4.3可能产生的弃渣量
本项目水源工程、输水工程、水厂、配水干管和导流工程均产生弃渣。弃渣总量5.29万m3，其中水源工程产生的弃渣0.71万m3及导流工程产生的弃渣0.80万m3均弃置于1#弃渣场；输水工程产生的 1.60万m3弃方就近堆置于管道沿线扰动范围内；水厂2.07万m3弃渣弃置于2#弃渣场；配水干管产生的拆旧混凝土0.11万m3经过破碎后作为路面材料铺设于沿线道路路面。
17.4.4可能造成水土流失量预测
（1）预测范围和时段
根据工程的建设特点，本水土保持方案水土流失预测的范围在项目建设区范
围内，包括水源工程区、施工导流区、输水管线区、水厂区、管理道路区、临时
道路区、施工生产生活区及弃渣场区。
根据本工程的施工安排，水土流失预测时段划分为施工准备期、施工期和自然恢复期三个时段。水土流失预测范围及预测时段见表17.4-2。
预测范围及预测时段表
表17.4-2
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|Ⅰ级区|Ⅱ级区|预测范围（hm²）|||预测时段(a)|||
||||施工准备期|施工期|恢复期|施工准备期|施工期|恢复期|
|1|低山丘陵区|水源工程区|8.34|8.34|8.09|0.20|0.25|3|
|2||施工导流区|4.06|4.06|4.06|0.20|0.25|3|
|3||弃渣场区|0.44|0.44|0.44|0.20|0.70|3|
|4||临时道路区|0.98|0.98|0.98|0.20|1.20|3|
|5||施工生产生活区|1.00|1.00|1.00|0.20|1.20|3|
|小计|||14.81|14.81|14.56||||
|1|山前冲洪积平原区|水厂区||3.20|1.92|0.20|0.50|3|
|2||弃渣场区|0.50|0.50|0.50|0.20|0.50|3|
|3||输配水管线区||25.62|25.37||0.10|3|
|4||管理道路区|6.50|6.50|2.00|0.20|1.20|3|
|5||临时道路区|1.30|1.30|1.30|0.20|1.20|3|
|6||施工生产生活区|1.81|1.81|1.81|0.20|1.20|3|
|小计|||10.11|38.93|32.89||||
|合计|||24.92|53.74|47.46||||

（2）预测基础数据取值
经现场踏堪与调查分析，项目建设期选择红山水库参考，该项目可研报告已经过新疆自治区水利厅评审。红山水库地处沙湾县境内的金沟河的低山丘陵区，坝址位于距金沟河渠首以上约 1.5km处。本工程水源地位于拟建红山水库电站尾水渠的末端，紧邻该红山水库。红山水库与本工程区的自然条件、水土流失状况和工程建设过程中损坏等可能造成水土流失的原因、程度和影响大致相同。因此，本项目建设期选择红山水库项目的资料作为参考，本工程项目区土壤侵蚀模数见表17.4-3。
项目区分期土壤侵蚀模数
表17.4-3
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|Ⅰ级区|Ⅱ级区|原生地貌侵蚀模数[t/(km2·a)]|扰动后侵蚀模数[t/(km2·a)]|||
|||||施工准备期|施工期|自然恢复期（平均）|
|1|低山丘陵区|水源工程区|2500|6000|6000|4400|
|2||施工导流区|2500|5500|5500|4200|
|3||弃渣场区|2500|6000|6000|4400|
|4||临时道路区|2500|4000|4000|3400|
|5||施工生产生活区|2500|4000|4000|3400|
|1|山前冲洪积平原区|水厂区|1200|4500|4500|3300|
|2||弃渣场区|1200|5000|5000|3500|
|3||输配水管线区|1200||3000|2500|
|4||管理道路区|1200|3000|3000|2500|
|5||临时道路区|1200|3000|3000|2500|
|6||施工生产生活区|1200|3000|3000|2500|

（3）预测结果
根据土壤侵蚀量的预测模式，计算本期工程建设期不同区域、不同时期的水土流失量，计算结果见表17.4-4。
建设期土壤流失预测表
表17.4-4
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|Ⅰ级区|预测单元|预测时段|土壤侵蚀背景值t/(hm2·a)|扰动后侵蚀模数t/(hm2·a)|侵蚀面积(hm2)|侵蚀时间(a)|背景流失量(t)|预测流失量(t)|新增流失量(t)|
|1|低山丘陵区|水源工程区|施工准备期|2500|6000|8.34|0.20|42|100|58|
||||施工期|2500|6000|8.34|0.25|52|125|73|
||||自然恢复期|2500|4400|8.09|3.00|607|1068|461|
||||小计|||24.78||701|1293|593|
|2||施工导流区|施工准备期|2500|5500|4.06|0.20|20|45|24|
||||施工期|2500|5500|4.06|0.25|25|56|30|
||||自然恢复期|2500|4200|4.06|3.00|304|511|207|
||||小计|||12.17||350|611|262|
|3||弃渣场区|施工准备期|2500|6000|0.44|0.20|2|5|3|
||||施工期|2500|6000|0.44|0.70|8|18|11|
||||自然恢复期|2500|4400|0.44|3.00|33|58|25|
||||小计|||1.32||43|82|39|
|4||临时道路区|施工准备期|2500|4000|0.98|0.20|5|8|3|
||||施工期|2500|4000|0.98|1.20|29|47|18|
||||自然恢复期|2500|3400|0.98|3.00|73|99|26|
||||小计|||2.93||107|154|47|
|5||施工生产生活区|施工准备期|2500|4000|1.00|0.20|5|8|3|
||||施工期|2500|4000|1.00|1.20|30|48|18|
||||自然恢复期|2500|3400|1.00|3.00|75|102|27|
||||小计|||3.00||110|158|48|
|小计|||施工准备期|||14.81||74|166|92|
||||施工期|||14.81|3.60|144|294|150|
||||自然恢复期|||14.56|15.00|1092|1839|747|
||||小计|||44.19||1311|2299|988|
|1|山前冲洪积平原区|水厂区|施工准备期|1200|4500||0.20||||
||||施工期|1200|4500|3.20|0.50|19|72|53|
||||自然恢复期|1200|3300|1.92|3.00|69|190|121|
||||小计|||5.12||88|262|174|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|Ⅰ级区|预测单元|预测时段|土壤侵蚀背景值t/(hm2·a)|扰动后侵蚀模数t/(hm2·a)|侵蚀面积(hm2)|侵蚀时间(a)|背景流失量(t)|预测流失量(t)|新增流失量(t)|
|2||弃渣场区|施工准备期|1200|5000|0.50|0.20|1|5|4|
||||施工期|1200|5000|0.50|0.50|3|12|9|
||||自然恢复期|1200|3500|0.50|3.00|18|52|34|
||||小计|||1.49||22|70|48|
|3||输配水管线区|施工准备期|1200|||||||
||||施工期|1200|3000|25.62|0.10|31|77|46|
||||自然恢复期|1200|2500|25.37|3.00|913|1902|989|
||||小计|||50.99||944|1979|1035|
|4||管理道路区|施工准备期|1200|3000|6.50|0.20|16|39|23|
||||施工期|1200|3000|6.50|1.20|94|234|140|
||||自然恢复期|1200|2500|2.00|3.00|72|150|78|
||||小计|||15.00||181|423|242|
|5||临时道路区|施工准备期|1200|3000|1.30|0.20|3|8|5|
||||施工期|1200|3000|1.30|1.20|19|47|28|
||||自然恢复期|1200|2500|1.30|3.00|47|98|51|
||||小计|||3.90||69|152|83|
|6||施工生产生活区|施工准备期|1200|3000|1.81|0.20|4|11|7|
||||施工期|1200|3000|1.81|1.20|26|65|39|
||||自然恢复期|1200|2500|1.81|3.00|65|136|71|
||||小计|||5.43||96|212|116|
|小计|||施工准备期|||10.11||24|63|38|
||||施工期|||38.93||191|507|316|
||||自然恢复期|||32.89||1184|2528|1344|
||||小计|||81.93||1400|3098|1698|
|合计|||施工准备期|||24.92||98|228|130|
||||施工期|||53.74||336|801|466|
||||自然恢复期|||47.46||2276|4367|2090|
||||小计|||126.12||2710|5396|2686|

由计算可知，本工程在建设期（包括自然恢复期）扰动水土流失总量为5396t，新增水土流失量为2686t，其中低山丘陵区新增水土流失量为 988t占全部工程新增水土流失量的36.78%；山前冲洪积平原区新增水土流失量为 1698t占全部工程新增水土流失量的63.22%。低山丘陵区以水源工程区新增水土流失量最大，新增水土流失量为 593t占全部工程新增水土流失量的22.06%；山前冲洪积平原区中以输水管道区新增水土流失量最大，新增水土流失量为 1035t占全部工程新增水土流失量的38.55%。因此水源工程区及输水管线区是本方案治理与监测的重点部位。
各区新增水土流失量组成表
表17.4-5
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|Ⅰ级区|Ⅱ级区|新增水土流失量（t）||||比例（％）||
||||施工准备期|施工期|自然恢复期|合计|||
|1|低山丘陵区|水源工程区|58|73|461|593|22.06|36.78|
|2||施工导流区|24|30|207|262|9.74||
|3||弃渣场区|3|11|25|39|1.45||
|4||临时道路区|3|18|26|47|1.74||
|5||施工生产生活区|3|18|27|48|1.79||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||水厂区|||||||
|2|弃渣场区|4|9|34|48|1.77||
|3|输配水管线区||46|989|1035|38.55||
|4|管理道路区|23|140|78|242|9.00||
|5|临时道路区|5|28|51|83|3.11||
|6|施工生产生活区|7|39|71|116|4.33||
|合计||130|466|2090|2686|100.00|100.00|
|比例||5|17|78|100|||

各区新增水土流失百分比（%）
图10.4-1
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||施工生|产生活区|,|||||
|||||4.|33%||||||
||临时|道路区,|3.11%||||||||
|管理|道路区,|9.00%||||||水源工程|区, 22.0|6%|
|||||||||施工导|流区, 9.|74%|
|||||||||弃渣场|区, 1.45%||
|||||||||临时道路|区, 1.74|%|
|输|配水管线|区,|||||||||
||||||||施|工生产|生活区,||
||38.55%||||||||||
|||||||||1.7|9%||
||||||||水|厂区, 6.4|6%||
||||||||弃渣场区,|1.77%|||
||低山丘陵区||||||||||
||山前冲洪积平原||||||||||

（4）预测结论及建议
根据工程施工的内容和对原生地貌的扰动破坏程度，预测产生水土流失重点区段是水源工程区和输水管线区。水源工程区由于位于河道内，河水及地下渗水加剧了扰动地表的水土流失，而输水管线区对地表的破坏程度与其他区相当，但输水管线区的面积较大，在外营力的作用下极易发生大量的水土流失。
17.4.5可能造成水土流失危害
项目建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地表植被、结皮，以及弃土弃渣的堆放在大风、暴雨季节产生水土流失。根据本工程地形地貌和施工建设特点，本工程建设不会引发泥石流、地面塌陷、大型滑坡等严重生态影响。
⑴工程在河道施工，破坏河道原始地貌
本工程的水源地布设在河道内，工程开挖回填后，如处理不当，可能会增加
河水含沙量。
⑵大风、暴雨季节施工对周边环境可能造成影响
项目区生态系统较为脆弱，管沟开挖直接破坏了地表植被，造成地表裸露，大风、暴雨季节加剧风蚀、水蚀危害。
项目区干旱少雨，施工期产生大量临时堆土，如不采取措施，可能加剧当地水土流失和环境效益的衰减。
17.5水土流失防治标准和总体布局
17.5.1水土流失防治标准及目标
根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（2013年 7月 31日修订版）的相关规定，本项目区应为省级的重点治理区。依据《开发建设项目水土流失防治标准》的规定，本项目水土流失防治标准执行二级防治标准。本工程属于建设类项目。规范中设计水平年规划目标值如下：扰动土地治理率95％，水土流失总治理度85％，土壤流失控制比0.7，拦渣率95％，林草覆盖率20%，植被恢复率达到95%。
工程水源地处于低山丘陵区，该区为中度风力、水力交错侵蚀；输水管线及水厂位于山前冲洪积平原区，该区为微度水力侵蚀。
根据项目区地形地貌、土壤侵蚀强度、降水量以及土壤条件，进行修正水土流失防治目标，修正情况详见表17.5-1。
①低山丘陵区防治标准：扰动土地治理率95％，水土流失总治理度81％，土壤流失控制比0.7，拦渣率91％，林草覆盖率20%，植被恢复率达到92%。
②山前冲洪积平原区防治标准：扰动土地治理率95％，水土流失总治理度81％，土壤流失控制比1，拦渣率95％，林草覆盖率20%，植被恢复率达到92%。
设计水平年防治目标计算表
表17.5-1
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|Ⅰ级区|目标|规范中二级防治标准|按降水量修正|按土壤侵蚀强度修正|按地形修正|采用标准|
|低山丘陵区|扰动土地整治率(%)|95||||95|
||水土流失总治理度(%)|85|-4|||81|
||土壤流失控制比|0.7||||0.7|
||拦渣率(%)|95|||-4|91|
||林草植被恢复率(%)|95|-3|||92|
||林草覆盖率(%)|20||||20|
|山前冲洪积平原|扰动土地整治率(%)|95||||95|
||水土流失总治理度(%)|85|-4|||81|
||土壤流失控制比|0.7||+0.3||1|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|Ⅰ级区|目标拦渣率(%)林草植被恢复率(%)林草覆盖率(%)|规范中二级防治标准|按降水量修正|按土壤侵蚀强度修正|按地形修正|采用标准|
|||95||||95|
|||95|-3|||92|
|||20||||20|

水土保持目标：预防和治理工程建设造成的水土流失，采取剥离表土、土地整治、恢复地表植被等措施，使水土流失得到及时有效的控制，降低因人为破坏造成的加速水土流失。
17.5.2水土流失防治总体布局和措施体系
根据水土流失防治责任范围内各部分地貌类型、主体工程布局、施工工艺以及水土流失特点等，并针对主体工程薄弱部分，提出相应的防治措施，最大程度地减少因项目建设带来的新增水土流失。各分区内的工程详细见表17.5-2。
各水土流失防治分区主要措施体系表
表17.5-2
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|Ⅰ级区|Ⅱ级区|方案新增|||主体已列||
||||工程措施|植物措施|临时措施|工程措施|植物措施|
|1|低山丘陵区|水源工程防治区|土地整治||临时拦挡、苫盖|||
|2||施工导流防治区|土地整治|||||
|3||弃渣场防治区|土地整治、挡渣围堰|||||
|4||临时道路防治区|土地整治||彩条旗围护|||
|5||施工生产生活防治区|土地整治|撒播草籽|搭架场地|||
|6|山前冲洪积平原区|水厂防治区|土地整治、表土回覆、灌溉措施||临时拦挡、苫盖|表土剥离、浆砌石排水沟|撒播草籽、栽植乔木|
|7||弃渣场防治区|土地整治、挡渣围堰|撒播草籽||||
|8||输水管线防治区|土地整治、表土剥离及回覆|撒播草籽|临时拦挡、苫盖|||
|9||管理道路防治区|土地整治||彩条旗围护|||
|10||临时道路防治区|土地整治||彩条旗围护|||
|11||施工生产生活防治区|土地整治|撒播草籽|搭架场地|||

根据不同水土流失防治区的特点和水土流失状况，确定各区的防治重点和措施配置。本工程水土流失防治以工程措施为主，植物措施和临时措施为辅，并根据不同水土流失防治区的特点和水土流失状况，确定各区的防治重点和措施配置。
措施配置中，以工程措施控制大面积、高强度水土流失，为植物措施的实施创造条件；同时以临时措施与工程措施配套，提高水土保持效果、节省工程投资。水土流失防治措施总体布局见附图：水土流失防治措施体系图。
水土保持防治措施体系框图
17.6分区防治措施设计
17.6.1水土保持工程级别及设计标准
本项目主体工程等别Ⅳ级，规模小（1）型，主要建筑物级别为 4级，次要建筑物级别为5级，临时性建筑物等级为5级。因此，水保工程的工程等别同主体设计均为Ⅳ级，水土保持工程的等级为5级。
17.6.2水土保持措施工程量
（1）低山丘陵区
①水源工程区
工程措施：该区在闸井、渗管及截渗墙等开挖回填后，项目区内仍存在一定范围的疏松地表，对该范围扰动的疏松地表进行土地整治措施，面积8.09hm2，土地整治采用主体工程现有推土机，将扰动范围内地表整平。
临时措施：在施工过程中，本区存在临时堆料，堆高4.0m，边坡1：2.0，土堆表面用苫布遮盖，土堆的两侧用编织袋装土砌筑3层约60cm高，起到挡护的作用。需要编织袋拦挡土方653m³，苫布3.35万m²。
②施工导流区
工程措施：本区位于河床内，在导流任务完成后，需对河床进行整治，土地整治面积4.06hm2，土地整治采用主体工程现有推土机，将扰动范围内地表整平。
③弃渣场区
工程措施：施工结束后对弃渣场进行土地整治，面积0.44hm²；沿渣场外围布设挡渣围堰，围堰顶宽0.5m，边坡1:2.0，长150m，挡渣围堰共需土方碾压0.11万m³。挡渣围堰外坡脚采用编织袋进行防护，共需编织袋拦挡土方39m³。
挡渣围堰采用弃渣碾压，堰顶宽度为0.5m，边坡1：2.0，堰高2m。挡渣围堰设计断面见下图。
④临时道路区
工程措施：对该范围内扰动的地表进行土地整治措施，面积0.98hm²。
临时措施：为了规范施工车辆行驶路线，在临时施工道路外侧设置彩条旗，长度3.0km。
⑤施工生产生活区
工程措施：施工生产生活区工程措施主要为施工完毕后平整施工场地，平整场地采用主体工程现有设备，用推土机平整，边角区域人工平整。施工后期由建设单位及时拆除及清理施工临时建筑及废弃物，清理恢复施工迹地并进行土地整
治，面积1.00hm²。
植物措施：施工结束土地整治后，雨季一次性播撒草种，进行自然恢复。草籽选择耐旱的紫羊茅、苔草等，人工撒播面积1.00hm²，撒播量按50kg/hm²。
临时措施：本区除生活建筑物及交通占地外，堆料及生产设施占地均可以采用搭架场地的形式以减少对地表的扰动，面积0.80hm²。
（2）山前冲洪积平原区
①水厂区
工程措施：厂区施工前实施的表土剥离已经包含于主体工程设计中，本次方案补充表土回覆措施，厂区施工完成后在可绿化面积进行表层 0.3m壤土回覆，面积1.63hm2，回覆表土 0.49万m³。在施工完成后，对该范围扰动的疏松地表进行土地整治措施，面积1.92hm²。水厂区林木灌溉方式采用节水灌溉，面积0.84hm²。考虑厂区低于周围地面高程，为了防止暴雨影响厂区安全，主体工程设计沿厂区外围设置浆砌石排水沟，断面形式为矩形，尺寸为0.3×0.3m，衬砌断面为0.3m的浆砌石，共需布置排水沟长度为0.59km，浆砌石量266m³。
植物措施：主体设计在厂区内布设圆冠榆及撒播草籽两种水保措施。圆冠榆株距、间距均为3m，共计200株。主体设计在水厂区内布设草地，面积0.84hm²，草种选择观赏性强的白三叶。厂区内的圆冠榆及草场均采用节水灌溉，水源为厂区生活用水。
临时措施：根据主体工程施工组织设计，在施工过程中，本区临时堆放土料堆高3.5m，边坡均为1：2.0，土堆表面用苫布遮盖，土堆的两侧用编织袋装土砌筑 3层约 60cm高，起到挡护的作用。需要编织袋拦挡土方77m³，苫布 0.40万m²。
②弃渣场区
工程措施：施工结束后对弃渣场进行土地整治，面积0.50hm²；沿渣场外围布设挡渣围堰，围堰顶宽0.5m，边坡1:2.0，长360m，挡渣围堰共需土方碾压 1.44万m³。挡渣围堰外坡脚采用编织袋进行防护，共需编织袋拦挡土方93m³。
挡渣围堰采用弃渣碾压，堰顶宽度为0.5m，边坡1：2.0，堰高5.5m。挡渣围堰设计断面见下图。
根据以上情况，利用理正岩土系列软件5.1版中的边坡稳定分析计算本次挡渣围堰的稳定情况。计算结果：正常荷载组合情况下，围堰外边坡稳定安全系数为1.23，大于规范规定的安全系数1.15；非常组合情况下，围堰外边坡稳定安全系数为1.09，大于规范规定的安全系数1.05；故挡渣围堰满足安全稳定要求，设计的断面尺寸合理。
植物措施：施工结束土地整治后，雨季一次性播撒草种，进行自然恢复。人工撒播面积0.5hm²。
③输配水管线区
工程措施：施工前对本区管线开挖线以内表层植被覆盖度高的区域进行表土剥离，使用主体施工用推土机剥离表层 0.3m的壤土，剥离面积12.33hm2，剥离量 3.70万m³。管道施工完成表土回覆后仍有一定范围的疏松地表，对该范围扰动的疏松地表进行土地整治措施，面积25.37hm²，土地整治采用主体工程现有推土机，将扰动范围内地表推平。
植物措施：施工结束土地整治后，雨季一次性播撒草种，进行自然恢复。人工撒播面积12.32hm²。
临时措施：根据主体工程施工组织设计，在施工过程中，输配水管线区临时堆料采取分段施工的方式，每段长约4.7m，单段施工堆放面积2.90hm²，堆高2.0m，边坡均为1：2.0，土堆表面用苫布遮盖，土堆的两侧用编织袋装土砌筑 3层约 60cm高，起到挡护的作用，需要编织袋拦挡土方2412m³，苫布3.10万m2。
④管理道路
工程措施：对该范围内施工期间路基以外扰动的疏松地表进行土地整治措施，面积2.0hm²。
临时措施：为了规范施工车辆行驶路线，在施工道路外侧设置彩条旗，长度20.0km。
⑤临时道路区
工程措施：对该范围内扰动的地表进行土地整治措施，面积1.30hm²。
临时措施：为了规范施工车辆行驶路线，在临时施工道路外侧设置彩条旗，长度4.0km。
⑥施工生产生活区
工程措施：施工后期由建设单位及时拆除及清理施工临时建筑及废弃物，清理恢复施工迹地并进行土地整治，面积1.81hm²。
植物措施：施工结束土地整治后，雨季一次性播撒草种，进行自然恢复，人工撒播面积1.81hm²。
临时措施：本区除生活建筑物及交通占地外，堆料及生产设施占地均可以采用搭架场地的形式以减少对地表的扰动，面积1.45hm²。
水土保持措施工程量汇总，见表17.6-1。
水土保持措施工程量表
表17.6-1
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|Ⅰ级区|Ⅱ级区|工程措施|||||||植物措施||临时措施|||||备注|
||||土地整治（hm2）|表土剥离/回覆（万m3）|浆砌石排水沟（m3）|挡渣围堰（万m3）|编织袋拦挡||节水灌溉（hm2）|撒播草籽（hm2）|栽植乔木-圆冠榆（株）|编织袋拦挡||苫盖（万m2）|搭架场地（hm2）|彩条旗（km）||
||||||||个数（万个）|土方量（m3）||||个数(万个)|土方量（m3）|||||
|1|低山丘陵区|水源工程防治区|8.09|||||||||2.18|653|3.35|||方案新增|
|2||施工导流防治区|4.06||||||||||||||方案新增|
|3||弃渣场防治区|0.44|||0.11|1286|39|||||||||方案新增|
|4||临时道路防治区|0.98|||||||||||||3.00|方案新增|
|5||施工生产生活防治区|1.00|||||||1.00|||||0.80||方案新增|
|小计|||14.56|||0.11|1286|39||1.00||2.18|653|3.35|0.80|3.00||
|1|山前冲洪积平原区|水厂防治区|1.92|0.49|266||||0.84|0.84|200|0.26|77|0.40|||其中浆砌石266m3、撒播草籽0.84hm2,栽植乔木200株、表土剥离0.49万m3均为主体已列，表土回覆0.49万m3和其余措施为主体新增。|
|2||弃渣场防治区|0.50|||1.44|3086|93||0.50|||||||方案新增|
|3||输配水管线防治区|25.37|3.70||||||12.32||8.04|2412|3.10|||方案新增|
|4||管理道路防治区|2.00|||||||||||||20.00|方案新增|
|5||临时道路防治区|1.30|||||||||||||4.00|方案新增|
|6||施工生产生活防治区|1.81|||||||1.81|||||1.45||方案新增|
|小计|||32.89|4.18|266.40|1.44|3086|93|0.84|15.47|200|8.30|2489|3.49|1.45|24.00||
|合计|||47.46|4.18|266.40|1.55|4371|131|0.84|16.47|200|10.48|3143|6.85|2.25|27.00||

17.6.3水土保持施工组织设计
（1）施工条件
按照“三同时”的原则，水土保持工程施工进度与主体工程建设进度同步实施，协调施工。在不影响主体工程施工的前提下，尽可能利用主体工程创造的水电、交通及临建设施等施工条件，减少在施工辅助设施上的消耗。
根据项目区自然条件，合理安排施工进度，确定施工时序。做到避免窝工浪费并能及时达到防治水土流失的目的。
①施工场地
工程沿金沟河河滩、右岸防洪堤及金沟河老干渠布置。工程沿线分布有较多的坦地，施工期稍加平整后基本可以满足布置临时生产生活设施要求。
②施工期间能源、道路等保障
施工道路：现状河道有简易道路从取水工程通至管线7+420处，从管线7+420至第三水厂沿线有机耕道路和渠道管理道路并行，从水厂至沙湾县城由通连公路及南五宫水库管理道路通行，从沙湾县可由县道、国道 G312以及连霍高速 G30公路等与其它城市勾成交通网，工程对外交通条件较好。
场内道路的规划布置，根据工程所在处地形条件，生产生活区和建筑物布置特点等，施工期在管道沿线修建5条施工道路，衔接管道各施工区以及生产生活区，其余的均有现状道路能够使用。
施工用电：本工程沿线有电力线路通过，施工期直接由就近输电线路接取，另采用柴油发电机作为备用电源。
施工用水：取水工程施工用水由河道中抽取，输水工程及水厂施工用水由就近的渠道抽取，生活用水从附近的乡村拉取。
施工通信：施工期有线通讯利用工程附近已有的有线通讯窗口，架通信线解决，同时中国移动网络部分已覆盖本工程施工区。
（2）施工方法
本方案防治措施主要有工程措施、植物措施和临时措施，不同的措施施工组织形式不同，应区别对待。
本方案水土保持工程措施的实施均应与主体工程建设配套进行，故其施工条件与设施原则上利用主体工程已有设施和施工条件。
表土剥离：采用铲运机和推土机，将表层30cm厚覆土堆放于输水管道沿线。
土地整治：采用机械和人工配合，机械以铲运机、推土机为主，人工则配合机械作零星场地或边角地区的平整。
施工时应根据各防治区域具体的工程措施合理安排各施工工序，减少或避免各工序间的相互干扰。
（3）施工进度安排
按照主体工程施工组织设计、建设工期、工艺流程，坚持积极稳妥、留有余地、尽快发挥效益的原则，以水土保持分区措施布设、施工的季节性、施工顺序、措施保证、工程质量和施工安全，分期实施，合理安排，保证水土保持工程施工的组织性、计划性、有序性以及资金、材料和机械设备等资源的有效配置，确保工程按期完成。
工程措施一般应安排在非主汛期，大的土方工程尽可能避开汛期。施工建设中，应按”先拦后弃”的原则，先期安排水土保持措施的实施。详见表17.6-1。
水土保持措施实施进度计划表
表17.6-1
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Ⅰ级区|Ⅱ级区|防治措施|第一年|||||||||第二年|||||
||||3月 4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月 3月|4月|5月|6月|
|低山丘陵区|水源工程防治区|主体工程|||||||||||||||
|||土地整治|||||||||||||||
|||临时拦挡、苫盖|||||||||||||||
||施工导流防治区|主体工程|||||||||||||||
|||土地整治|||||||||||||||
||弃渣场防治区|主体工程|||||||||||||||
|||挡渣围堰|||||||||||||||
|||土地整治|||||||||||||||
||临时道路防治区|主体工程|||||||||||||||
|||土地整治|||||||||||||||
|||彩条旗防护|||||||||||||||
||施工生产生活防治区|主体工程|||||||||||||||
|||土地整治|||||||||||||||
|||撒播草籽|||||||||||||||
|||搭架场地|||||||||||||||
|山前冲洪积平原区|水厂防治区|主体工程|||||||||||||||
|||土地整治|||||||||||||||
|||表土剥离及回覆|||||||||||||||
|||灌溉措施|||||||||||||||
|||浆砌石排水沟|||||||||||||||
|||撒播草籽|||||||||||||||
|||栽植乔木|||||||||||||||
|||临时拦挡、苫盖|||||||||||||||
||弃渣场防治区|主体工程|||||||||||||||
|||挡渣围堰|||||||||||||||
|||土地整治|||||||||||||||
|||撒播草籽|||||||||||||||
||输配水管线防治区|主体工程|||||||||||||||
|||土地整治|||||||||||||||
|||表土剥离及回覆|||||||||||||||
|||撒播草籽|||||||||||||||
|||临时拦挡、苫盖|||||||||||||||
||管理道路防治区|主体工程|||||||||||||||
|||土地整治|||||||||||||||
|||彩条旗防护|||||||||||||||
||临时道路防治区|主体工程|||||||||||||||
|||土地整治|||||||||||||||
|||彩条旗防护|||||||||||||||
||施工生产生活防治区|主体工程|||||||||||||||
|||土地整治|||||||||||||||
|||撒播草籽|||||||||||||||
|||搭架场地|||||||||||||||
||图例：|主体工程施工|||||||||||||||
|||水保工程措施施工|||||||||||||||
|||水保植物措施施工|||||||||||||||
|||临时措施|||||||||||||||

17.7水土保持监测与管理
17.7.1水土保持监测方案
（1）监测目的
通过对工程建设期水土流失的数量、强度、范围及后果等进行监视和测定，掌握项目区水土流失过程，了解水土流失分布状况及其影响范围和强度，弄清水土保持措施的防治效果，从而给管理部门实施监督管理提供依据，以便采取有力措施防治。
（2）监测原则
①以定点监测为主，根据水土保持措施分区布设监测断面、监测点和监测小区。
②监测方法和监测内容的选择必须经济、合理、可靠，确保通过监测能客观地反映各分区水土流失状况和水土保持方案实施后的效果。
（3）监测的内容和方法
①监测的重点地段
工程施工期间对项目区扰动较大的区域主要是水源工程区和输水管线区。在水源工程区设置1个监测点位，输配水管线区设置2个监测点位。在方案的实施过程中可根据实际情况调整监测点、时间及方法，结合抽样调查，确保监测工作顺利实施。
②监测内容
a、各阶段弃土、弃渣流失量
b、植被情况
③监测方法
本工程监测方法主要采用定位观测法和实地调查法。实地调查法调查人员定期或不定期地深入工程建设区，对定位观测收集不到的监测指标进行统计测算。
a、渣体堆放水土流失量监测：
在弃渣场区布设不同的样方小区，在小区内布置带有刻度的铁制测针，并记录初始刻度。定期观测并记录刻度变化，以反映水土流失情况。
b、植被生长发育情况监测：
水保林草在林内随机抽样，选取一块草地为样方，在种草次年调查林草成活率，对发育不良、未能成活的进行补植，以后每年5月及9月调查植被成活率及
覆盖率，连续调查2年。
（4）监测点位的布设
本工程建设项目不同区域水土流失的程度和特点各不同，需要采取不同的水土保持措施。因此，水土保持监测也必须依据各个分区的水土流失特点、水土保持工程特点进行分区，以使建设单位或监测单位采取有针对性的监测方案、开展监测工作，有效控制沿线水土流失。根据本工程建设的特点、工程布局、可能造成的水土流失及防治责任范围，将该工程的监测区域划分与防治责任分区相一致。
监测代表点的选择要保证监测点具有代表性，同时选择交通便利的场地布设，以减少监测费用。初步选定 6个监测点，分别位于水源工程区(1个)、弃渣场区(1个)、输配水管线区（2个）、施工生产生活区(1个)、水厂区（1个）。其中水源工程区、输配水管线区为本方案的重点监测区域。工程建设中水土保持监测点的布设可根据工程实施情况，由水土保持监测单位在水土保持监测实施方案中具体落实。
（5）监测时段与频次
监测重点时段为基本建设期，从施工开始到工程竣工，监测频率主要在汛期 5月～7月，每月1～2次，暴雨结束后补测一次。按施工安排，施工建设期为16个月，跨2个年度，所以施工监测期为2年。
17.7.2水土保持管理
根据国家法律法规，水土保持方案报水行政主管部门批准后，建设单位沙湾县供排水公司应成立水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好水土保持方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，开展水土保持方案的实施检查，全力保证该工程的水土保持工作按年度、按计划进行，并主动与当地水行政部门密切配合，接受其监督检查。对于水土保持管理主要包含以下几方面要求：
（1）后续设计管理
水土保持方案经水行政主管部门批复后，建设单位沙湾县城供排水公司应委托设计单位按设计程序进行水土保持初步设计和施工图设计，并且水土保持初步设计和施工图设计应该设置专章或单独成册，并报云南省水行政主管部门备案。
其方案和设计的变更按有关规定进行报批。
（2）招投标管理
在工程发标书中要提出水土保持要求，将水土保持工程纳入招标文件一起招标或进行单独的水土保持招标。在招标文件中，要详细列出水土保持工程内容，明确施工单位的施工责任，明确其防治水土流失的责任范围，并以合同的形式明确中标单位应该承担的防治水土流失的责任、义务。
（3）水土保持工程建设管理
水土保持方案实行监理制，聘请的监理机构应具有水土保持工程监理资质或聘请注册水土保持生态建设监理工程师从事水保监理工作，对项目施工的全过程进行全方位的把关，使工程始终处于严格的质量保证体系控制之下。
此外，包括水土保持监测管理、水土保持施工管理、水土保持检查与验收管理、水土保持资金来源与使用管理等，建设单位沙湾县城供排水公司均应按水土保持规范与要求，做好水土保持工作。
17.8水土保持投资
本工程水土保持估算总投资 414.65万元，其中：主体已列 8.12万元，方案新增406.53万元，新增水保投资中：工程措施83.35万元；植物措施 6.03万元；
临时工程费104.59万元；独立费用62.81万元；基本预备费15.41万元，水土保持补偿费134.35万元。本方案水土保持估算表详见工程投资总估算表。
沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
水土保持工程总估算表
表17.8-1
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程或费用名称|建安工程费|植物措施||设备费|独立费用|方案新增|主体已列|小计|
||||栽（种）植费|苗木、草种费||||||
||第一部分：工程措施费|90.72|||0.00|0.00|83.35|7.36|90.72|
|一|土地整治工程|90.72|||||83.35|7.36|90.72|
||第二部分：植物措施工程||0.36|6.44|0.00|0.00|6.03|0.76|6.80|
|一|植物防护工程||0.36|6.44|||6.03|0.76|6.80|
||第三部分：施工临时工程|104.59|||||104.59||104.59|
|一|临时防护工程|102.64|||||102.64||102.64|
|二|其他临时工程|1.95|||||1.95||1.95|
||第四部分：独立费用|||||62.81|62.81|0.00|62.81|
|一|建设管理费|||||4.04|4.04||4.04|
|二|工程监理费|||||6.67|6.67||6.67|
|三|科研勘测设计费|||||33.09|33.09||33.09|
||勘测设计费||||||9.09|||
||方案编制费||||||24.00|||
|四|水土流失监测费|||||12.00|12.00||12.00|
|五|工程质量监督费|||||0.00|0.00||0.00|
|六|水土保持设施竣工验收费|||||2.00|2.00||2.00|
|七|水土保持技术文件技术咨询服务费|||||5.00|5.00||5.00|
||一至四部分合计|195.30|0.36|6.44|0.00|62.81|256.77|8.12|264.90|
||基本预备费（6%）||||||15.41||15.41|
||静态总投资||||||272.18|8.12|280.30|
||价差预备费||||||||0.00|
||建设期融资利息||||||||0.00|
||水土保持设施补偿费||||||134.35||134.35|
||总投资||||||406.53|8.12|414.65|

18 节能设计
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：李学红
校核：张 良
编写：何 卉
18.1设计依据
（1）国家发展改革委关于《加强固定资产投资项目节能评估和审查工作》的通知（发改投资〔2006〕2787号）；
（2）国家发展改革委关于印发《固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）》的通知（国家发展和改革委员会文件：发改环资〔2007〕21号）；
（3）国家发展改革委、科技部联合发布《中国节能技术政策大纲〔2006年〕》；
（4）《水利水电工程节能设计规范》GB/T50649-2011；；
（5）《公共建筑节能设计标准》，中华人民共和国建设部，GB50189-2005；
（6）《公共建筑节能设计规范》，中华人民共和国建设部，JGJ26-95；
（7）《交通行业实施节约能源法细则》（交体法〔2000〕306号）；
（8）国家有关部委颁布的节能政策、法规、条例；
（9）其它有关文件及资料。
18.2主要节能降耗措施
考虑到供水工程的特点，本工程节能措施宜从临建工程的节能措施、主体工程的节能措施、建筑工程的节能措施、设备节能措施及管理节能措施几个方面进行分析。
18.2.1设计中的节能措施
在工程总体布置和设计中，应充分体现节能理念，在土石方开挖、混凝土浇筑、设备选型等过程中，结合工程特点，选用低能耗的挖掘运输设备，高效率的砂石加工和混凝土生产机械，减少能源消耗；搞好土石方平衡，尽量利用开挖料进行填筑；尽量减少运输距离，以减少施工期间能耗。在满足设计要求的前提下，选用高效率机组，减少运行期间的能源消耗。
管道设计时考虑的节能措施：由于该工程是利用地形落差自压供水，管道直径考虑最大过水能力的同时，选择较小管径。
18.2.2土石方工程节能措施
本工程的土石方开挖量 81.48万m3，填筑量 62.60万m3，开挖量大于填筑量，经分析，开挖料满足填筑要求，因此所有填筑量均利用开挖料，以减少开挖能耗、运距以及弃渣量。
18.2.3建筑节能措施
供水工程建筑节能包括临时建筑物、水厂、暖通设计。
18.2.3.1临时建筑
因供水工程成线性分布，总长度18.68km，尽量合并搭建临建工程，可以利用已建成的生产管理系统及营地，并尽可能利用当地现有的生活生产设施，这样可以节约大量的钢材和其他材料。
18.2.3.2第三水厂建筑节能措施
水厂设计应采取节能措施，减少土方量，减少对原生态环境的破坏。选用绝热性能好的保温材料，对保温结构进行优化设计，减少散热损失。
（1）建筑总平面的布置和设计，充分利用冬季日照并避开冬季主导风向，以及利用夏季自然通风。水厂的主朝向为南北向，接近本地区最佳朝向南北方向。
（2）本供水工程属寒冷地区，设计控制了水厂的体形系数，水厂的体形系数小于0.4。
（3）根据供水工程所处的建筑气候分区，围护结构的热工性能应达到国家节能标准的规定。围护结构的保温隔热材料宜选用高效环保型。
（4）水厂每个朝向的窗墙面积均不大于0.7。外窗可开启的面积占窗面积不小于30%。满足节能设计要求。
（5）外门窗应采用节能门窗（单框中空玻璃）。屋面保温材料采用 60厚聚苯板保温。
（6）外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。
18.2.3.3第三水厂采暖通风与空调设计节能措施
第三水厂及其附属建筑物的采暖、通风、空气调节设计应结合建筑物布置特点和设备运行要求，优先考虑自然通风和采光，以节省能源。
（1）室内空气设计参数应满足水厂内机电设备安全运行和相关规范对室内空气设计参数的要求。
（2）暖通空调设计应根据工程的特点，结合自然条件，合理利用天然资源。
经过经济技术比较选用节能、可靠的新设备、新材料。
（3）工程地处寒冷地区，冬季有采暖要求，采暖设计采用如下节能方式：①充分利用机组放热和各种机电设备余热采暖。
②加大通风或空调系统回风风量。
③办公生产生活区采用集中供暖措施。
18.2.3.4第三水厂工艺、设备及操作管理节能措施
1、根据原水水质资料提出合理的设计参数，对于短时高浓度进水，采用耐冲负荷的氧化沟工艺措施解决。
2、设备选型选用高效、低耗的产品。水厂内的水泵采用国内知名品牌的高效污水泵，效率高（80%以上）。
3.水泵、鼓风机等选用节能型，并在高效区工作，采用变频调速控制运行，保证用量与供量之间协调，避免能源浪费。
4、构筑物布置紧凑，减少连络管渠的水头损失。
5、全厂采用技术先进的微机测控管理系统，分散检测和控制，集中显示和管理，各种设备均可根据原水水质、流量等参数自动调节运转台数或运行时间，不仅改善了内部管理，而且可使整个水处理系统在最经济状况下运行，使运行费用最低。
18.2.3.5第三水厂给排水系统节能措施
1、在保证水质的情况下，给水管道应选用摩阻系数小的管道。
2、水龙头及小阀门选择摩阻系数小、陶瓷芯、旋塞式的优质产品。
3、大便器冲洗水箱不得选用冲洗水量大于6升的水箱。
4、排水管材应采用塑料管，不得使用铸铁及其它金属管材。
18.2.3.6第三水厂照明系统节能措施
1、选用节能照明灯具，目前比较流行的是 T5荧光灯管及电子镇流器，配高反射率的格栅灯；
2、使用灯光控制系统，充分利用日光照明，实现恒照度控制以及人员探测照明控制；
3、在过道及公共区域满足消防要求的前提下，在工作区域使用工作灯（TaskLamp），实现按需照明；
4、制定管理制度，做到人走灯灭。
18.2.4管理节能措施
本工程工程任务为供水，工程建设消耗能源主要为施工建设期中的能源消耗和运行期的能源损耗。从节能的角度看，本工程已经在工程设计中选择符合节能标准的设备，同时在工程布置、方案选择考虑了节能，但仍需考虑工程的节能管理措施。
在施工期，应制定能源管理措施和制度、防止能源无谓消耗，应对进场人员
加强宣传，强化节能意识，应对施工设备制定和工程施工特点相符合能耗指标和标准、严格控制能源消耗，应加强对能源储存的安全防护、防止能源损失，应合理安排施工次序做好施工设备的管理和调度。
在运行期，应对各耗能设备运行制度制定相应的能源管理措施和制度，降低能耗。应对管理人员和操作人员进行节能培训、操作人员要有节能上岗证，应制定用电、用油等燃料使用指标或定额，强化燃料管理，要合理安排运行调度。
运行期供水工程节能减排措施主要有：
（1）制订节能考核方法，努力提高生产管理水平，降低生产生活能耗水平。
（2）建立和完善设备与建筑能耗统计制度，做好主要运行设备能耗统计和建筑能耗标识。
（3）使用智能电控设备科学管理，降低生产成本，节约能耗，提高效率，包括：
a．根据设备情况，优化水泵设备运行范围，尽量使其在高效率区运行；
b．合理安排设备检修时间，尽量错开用水高峰期；
c．合理调度变压器运行方式，降低负载损耗和空载损耗。
d．尽量使用节能高效设备，在满足运行值班、巡视、检修要求情况下，关闭一些场合的照明灯具。
e．合理设置通风空调系统起动的额定值，不超过当地规定值。
（4）科学合理配备生产运行和管理人员及生活设备设施，努力降低人均生活能源消耗。严格执行公务用车配备标准，使用符合国家标准的低油耗、低排放环保型车辆。
（5）控制生产和生活场所空调温度。生产场所空调温度不超过设计值；生活场所一般夏季空调温度不低于26摄氏度，冬季空调温度不高于20摄氏度。
（6）加强对职工的节能宣传、教育和培训力度。
（7）加强运行过程的监督检查，确保节能减排措施与能效指标的落实。
19 消 防
批准：周吉军
审定：张美君
审核：张美君
校核：张小湘
编写：鲁 远
采用主要法规标准《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》。
1.本工程在正常生产情况下，给水厂一般不易发生火灾，只有在操作失误、违反规程、管理不当及其它非正常情况或意外事故状态下，才可能由各种因素导致火灾发生。为了防止火灾的发生，或减少火灾发生造成的损失，根据“预防为主，防消结合”的方针，本工程在设计上采取了相应的防范措施。
2.本工程厂区各建筑物的耐火等级均为二级。
3.建构筑物在总平面布置上，严格执行国家消防规范的有关规定。按生产性质、工艺要求及火灾危险性的大小等将工程前区与生产区分成独立的功能区，各功能区之间采用道路相隔，厂区道路呈环形布置，生产性建筑物的防火间距不小于 10米，结合交通运输，设置通达的消防车道，消防车道宽均大于 4米，保证消防通道畅通，给水厂设2个出入口，均与工程外部道路相连，均满足消防车对道路的要求。在火灾危险性较大的场所设置安全标志及信号装置，在设计中对各类介质管道应涂以相应的识别色。
4.厂区内设置环形消防消防管线，设地下消火栓，间距不大于120米。
5.有爆炸危险的场所内的电气设备和线路在布置上或在防护上采取措施，防止化学的、机械的和热的因素影响，产品符合防腐、防潮、防晒、防雨雪、防风砂各环境的要求。其结构应满足电气设备的规定，不会降低防爆性能要求。所有建筑物的防火设计均严格按《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）的规定设计。
6.水厂供电负荷等级为二级，采用双回路电源供电，其配电线采用非延燃铠装电缆，明敷时置于桥架内或埋地敷设。在火灾发生时，具有不间断供电的可靠性。除此之外，在重要岗位如变电所、中心控制室等设有事故应急用电。
7.建、构筑物按防雷规范设置相应的避雷装置，防止雷击引起火灾。在爆炸和火灾危险场所严格按照环境的危险类别或区域配置相应的防爆型电器设备和灯具，避免电气火花引起的火灾。电气系统具备短路、过负荷、接地漏电等完备保护系统，防止电气火灾的发生。
8.各建筑物室内均设置干粉灭火器。
20 安全生产与卫生
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：李学红
校核：张 良
编写：何 卉
20.1设计依据
20.1.1国家、劳动部等有关规定
（1）《中华人民共和国劳动法》中关于劳动安全卫生的有关规定；
（2）劳动部颁布的《建设项目（工程）劳动安全卫生监督规定》，明确设计单位应对建设项目劳动安全卫生设施的设计负技术责任，在编制可行性研究设计文件时，应同时编制《劳动安全卫生专篇》。
20.1.2设计中采用的主要标准、规范和规程
在工程设计中采用以下主要标准、规程和规范：
（1）《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706-2011；
（2）《水利水电工程设计防火规范》SDJ278；
（3）《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87；
（4）《工业企业噪声测量规范》GBJ122；
（5）《工业企业采光设计标准》GB50033；
（6）《工业企业照明设计标准》GB50034；
（7）《工业企业设计卫生标准》TJ36；
（8）《安全标志》GB2894；
（9）《机械设备防护主要要求》GB8196；
（10）《污水综合排放标准》GB8973。
20.1.3设计的任务和目的
为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本工程遵照水利部、电力工业部、劳动部联合颁发的《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706-2011，并结合本工程的特点和具体情况，在工程设计中考虑了工程投入生产，符合安全卫生的要求，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。
1）劳动安全
对防火、防爆、防机械伤害、防坠落伤害、防洪、防淹、安全标志等方面进行设计。
2）工业卫生
对防噪声及防振动、温度与湿度控制措施、采光与照明、防尘、防污、防腐蚀、防毒、安全卫生设施、周围环境对安全卫生的影响及防范措施、对周围环境影响的防范措施等工业卫生方面进行设计。
20.2总体设计
推荐方案主要工程内容由取水工程、输水工程、第三水厂及配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区段）四部分组成。
取水工程由首部取水口、取水渗管、集水廊道、截渗墙及末端集水井等组成。
水源地取水口位于金沟河拟建红山水库至下游金沟河渠首之间 1.5km河道内。根据河道地形情况，在拟建红山水库电站尾水渠后埋设 1.22km取渗干管，渗管采用DN1200的预制钢筋砼管。渗管末端垂直于主河床埋置集水廊道，为钢筋砼结构。在廊道中部设置一座集水井汇水，然后向下游输水。为提高冬季取水保证率，减少来水量的损耗，在集水廊道下游 6.4m处设置一道截渗墙，结构为 C20埋石混凝土直墙，埋深 10m至不透水层。
输水管线由取水工程起始，沿金沟河东岸防洪堤由南向北布置，在防洪堤右侧并行约5.3km后，管线沿采砂厂东侧的143团引洪渠由南向北敷设，直至桩号6+062.407处，管线穿越至引洪渠左侧，并与该渠并行至金沟河总干渠3号闸处，在此管线继续向北而行，依次穿越丰产渠、金沟河新干渠及金沟河老干渠，管线在穿越金沟河老干渠后转为西南至东北向，与老干渠并行至新老干渠汇合处，并穿越至干渠右侧，最终沿南五宫水库南侧绕行至新建第三水厂，管线总长18.68km，管线采用单管布置，管道设计流量为1.24m3/s。无压段管线长11.66km，采用管径为DN1200和DN1000的预应力钢筋混凝土管。有压段管线长7.02km，采用管径为DN800，压力等级为0.6MPa和1.0MPa，刚度为10000N/m2的玻璃钢管，动水压范围为2.4～19.34m，静水压范围为2～48.69m。
第三水厂位于沙湾县城南部南五宫水库东北角，水厂设计总规模10万m3/d，采用混凝加药+二氧化氯预氧化除铁+机械混合池+栅条絮凝反应池+斜管沉淀池+D型滤池+二氧化氯消毒处理工艺。
配水干管由第三水厂清水池起始，向北穿越三道湾村支渠后，沿沙湾县城至西戈壁镇公路西侧由南向北布置，依次穿越沙湾县福升工贸公司进厂道路、佳林木业进厂道路、沙湾中远科技有限公司进厂道路以及二道湾村支渠，直至乌奎高速附近，采用顶管方式向北穿越乌奎高速匝道，并从乌奎高速可利用的桥涵穿过，管线穿越该桥涵后，敷设于迎宾路西侧的人行道下方，与迎宾路继续向北并行至沙湾县城北一路。管线穿越北一路后转为东南至西北向，依次穿越荒草地及林带，至北疆铁路附近，从北疆铁路可利用的桥涵由南向北穿过，并穿越沙湾县活禽市
场及 S115省道，直至末端阀门井，S115省道采用顶管穿越。管线全长5.08km，近期按需要采用单管布置，管道设计流量为1.5m3/s，管材为 DN900涂塑钢管，流速为2.36m/s，动水压范围为2～50m，静水压范围为2～70.54m。
20.2.1主要建筑物防护
在工程总体布置设计过程中，以全面考虑工程所在地的气象、地质、雷电、洪水、地震等自然条件和周边情况，及其对劳动安全与工业卫生的主要危险因素，对各建筑物、交通道路、安全卫生设施、环境绿化等进行统一规划、合理安排。
20.2.1.1地方流行性疾病及防疫
对施工及工作人员主要做好卫生防疫工作。
20.2.1.2地质因素影响及防范措施
（1）地质缺陷
针对地质缺陷所处工程部位及受力条件，分别采用挖、填、灌等综合处理措施。
（2）建筑物开挖边坡
各建筑物边坡在采取相应的处理措施后是稳定的。但应加强观测，发现异常现象及时分析并采取相应的处理措施。
20.2.2水厂
水厂建筑物间安全距离、各建筑物内的安全疏散通道及各建筑物进、出交通道路等布置，充分考虑满足防火间距、消防车道、疏散通道等要求。
1、厂区总体布置方面
根据生产工艺的要求，同时考虑到安全、防火及环境影响等因素进行厂区总体布置，其主要特点是：
（1）构筑物布置相对集中。管理办公区位于水厂西北侧。两区之间设有绿化带，这样就形成主要生产区和职工集中的厂前区中间形成分隔，使大多数职工远离污染。同时厂前区处夏季主风向的上风向，有利于厂前区的环境净化。
（2）在厂前区与水厂生产区之间设置绿化带，种植可吸收氯气毒气和声音的乔木，再厂区四周靠近围墙处种植乔木，以减轻对周围的污染。
（3）职工生活设施均设在厂前区，方便职工生活。
2、工艺、结构设计方面
（1）严格控制送水泵房的噪声，设计考虑一定的减震措施，保证噪音符合
国家标准。
（2）化验室内设通风柜，涉及有毒物品的操作都在通风柜中进行。对各种剧毒品、易燃品和强腐蚀性药品都贮存在危险品库中，库房内设置必要的通风、防潮、防火等安全设施，由专人保管。保管使用和失效处理均严格按照国家公安部门的规定执行，确保万无一失。
（3）制定操作规程，在运转管理说明中明确确定安全操作规则，规范职工的操作行为，杜绝事故的发生。
3、电气设计方面
水厂进线电源为10kV，电缆引入，为防止雷电波侵入，在 10kV总开关站每段母线上设阀型避雷器，以保护开关设备。水厂厂内高低压馈线均为电缆，不设防雷电波侵入装置。
20.2.3工程管理区
工程管理区内环境的绿化设计，结合安全、卫生要求进行。
20.2.4临时建筑物
1、施工场地开阔，布置范围内无滑坡、泥石流、山洪、塌岸等危险源存在。
2、施工区远离居民区、施工生活区等，施工作业产生的粉尘、噪音等对周边厂区和生活区均无影响。
3、油库布置在常年最小频率风向的上风向，并远离有明火或散发火花的地点。
20.3劳动安全
为避免和减少对人员的伤害，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，应采取各种防范措施，从根本上杜绝事故的发生。
20.3.1防机械伤害
为防止机械伤害，采取如下一些措施：
1、采用的机械设备符合国家安全卫生标准的要求。
2、所有机械设备防护安全距离，机械设备防护罩和防护屏的安全要求，以及设备安全卫生要求，均符合有关标准的规定。
3、机修设备与墙柱之间的净距离大于0.8m，对于切削机械的布置还应避免甩出的切削物伤人。
20.3.2防电气伤害
为防止电气伤害，采取如下措施：
1、所有可能发生电气伤害的电气设备可靠接地，工程接地网的设备满足相关规程规范的要求。
2、对于可能遭遇雷击的建筑物、设备等采取避雷带或避雷针保护。
3、潮湿部位的照明，当灯具安装高度低于 2.4m时，采用安全电压照明或加装防触电措施。
4、对施工设备和人员可能触及的带电部位设置相应的防护围栏和安全标志。
20.3.3防坠落伤害
1、凡坠落高度在 2m以上的工作平台、人行通道（部位）在坠落面恻设置防护墙或防护栏杆，以保证通行时安全。
2、靠近陡坡或高边坡恻的通行道均设置防护墙或防护栏杆，一方面防止滚石伤人，另一方面保证通行时的安全。
3、使用固定式钢直梯或固定式钢斜梯的场所，钢直梯当高度超过 3.5m时设置护笼，并根据高度需要和布置场所条件设置带有防护栏杆的梯间平台；钢斜梯设计有防护栏杆的梯间平台。
4、楼梯、钢梯、平台均采取防锈、防滑措施。
5、所有建筑物的顶面均设置女儿墙或栏杆。
20.3.4防洪防淹
1、工程的防洪设计，应符合现行的《防洪标准》GB50201、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252、《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》DL5180等有关标准、规范的规定。
2、工程布置位置宜避开冲沟口，并对可能发生的山洪淤积、泥石流等应采取相应的防御措施。
20.3.5防冰冻灾害
水工建筑物、水工金属结构防冰冻设计应符合《水工建筑物抗冰冻设计规范》SL211-2006。
20.3.6防火灾、防爆炸伤害
本工程的防火防范主要是对于水厂厂区的防火：
本项目为给水工程。在工艺生产中无易燃、易爆气体产生；并且在工艺生产中也无须使用易燃、易爆的化学物品；在动力系统中因采用了干式变压器，故在
动力系统中也无可燃物品贮存。本项工程中的处理构筑物在正常运行时，池内充满的介质基本上是水；且其生产是在常温常压下进行的，因此无燃烧和爆炸的危险。项目中的生产性建筑和辅助生产建筑的类别如下表：
厂区构筑物及附属设施的耐火等级
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|建筑物名称|规模|层数|生产类别|耐火等级|
|1|配水沉砂池||1|戊|二|
|2|絮凝沉淀池||1|戊|二|
|3|曝气池||1|戊|二|
|4|V型滤池||1|戊|二|
|5|反冲洗泵房||1|戊|二|
|6|加氯间||1|戊|二|
|7|加药间||1|戊|二|
|8|办公楼||3|戊|二|
|9|机修间及仓库||1|戊|二|

1、对含易燃物资的工作场所，严禁吸烟和采用明火取暖方式。
2、对易燃物资应建立独立仓库予以保管和储藏，仓库位置应设在远离生活区和作业区的地方，仓库保管人员应严格执行安全保管措施。
3、厂区内所有建筑物均按二级耐火等级设计，其墙、柱、梁、楼板、楼梯等均采用非燃烧体材料，在总图布置上各建筑物间按《建筑设计防火规范》（GBJ16－87）2001年版的要求留有足够的防火间距。
4、按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）2006年版中第八章有关条款的要求，在厂内设室外消火栓 6座，同一时间内的火灾次数按 1次考虑，室外消火栓用水量15l/s。
5、依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140－2005)的要求，在变、配电站的高压配电室、变压器室、低压配电室、控制室及值班室内均配备卤代烷手提式灭火器及其他建筑物内除设有室内消火栓外，也将在出入通道处设置必要的卤代烷手提式灭火器若干。
6、厂内电缆均刷防火涂料，电缆孔洞均以防火材料封堵，以防止电缆失火和控制火灾蔓延。
对爆破物资应进行妥善保管，严禁烟火。进行爆破作业时，严格按安全规范进行作业，严禁无证作业或违章作业。
20.4工业卫生
20.4.1防噪声
由于净水设备在运行中产生大量噪音，因此噪音对值班人员的危害较大，对
噪音采取如下防护措施：
1、工作场所的噪音限制值最高不能超过85分贝，值班人员的工作时间每天不能超过8小时。
2、工作场所的噪音测量满足《工业企业噪声测量规范》的有关规定；设备本身的噪音测量符合相应设备有关标准的规定。
3、选用噪音水平符合国家有关标准规定的设备，必要时，对设置提出允许的限制值，或采取相应的防护措施如在建筑上采用降噪材料等。
4、为运行人员配备临时隔音的防护用具。
20.4.2防震动
1、主设备、辅助设备的基础及平台的防振动设计，应符合现行的《作业场所局部振动卫生标准》GB10434-1989和《动力机器基础设计规范》GB50040-96的规定。
2、引出管线隔板均宜有减振、隔声措施。消能井与外界宜设有隔声措施。
3、自备柴油发电机组、空压机、高压风机应布置在单独房间内，必要时应设有减振、消声设施。
4、各个闸门及阀门控制室，应采取隔振、减振、阻尼措施。
20.4.3采光与照明
对地面建筑物充分利用自然采光，对建筑物主要依靠人工照明，各类工作场所人工照明的照度标准满足有关标准的规定。
20.4.4通风及湿度与温度控制
值班工作室内空气数按相关标准的规定设计。对净水处理厂工作值班室采取防潮措施。
20.4.5防尘、防污和防腐蚀
1、室内配电装置地面采用坚硬的，不起尘埃的材料；
2、对整个工作区域内的环境采取绿化措施。
3、生产生活污水，经过处理后排入地面水体。
4、金属结构、设备支撑构件，根据不同的环境采取经济合理的防腐蚀措施。
除锈、涂漆、镀锌、喷塑等防腐处理工艺按国家的有关规定进行。
20.4.6放毒气泄漏
1、水厂加氯（氨）间和氯（氨）库的布置应设置在净水厂最小风频率的上风侧，与工程其他建筑的通风口保持一定距离，并远离居住区。
2、水厂加氯（氨）间宜布置在独立的建筑物内，当与其他车间联合布置时，必须设隔墙，并应有通向室外的外开人行安全门。室内采暖设为无明火方式，并不宜靠近氯（氨）气瓶和投加设备。
3、水厂的液氯瓶、联氨贮存罐应分别存放在无阳光直接照射的单独的房间内。加氯（氨）间和氯（氨）库应设有泄漏检测仪及报警装置，并应在临近的单独房间内设置漏氯（氨）气自动吸收装置。
4、水厂加氯（氨）间和氯（氨）库应设置根据氯（氨）气泄漏量自动开启的通风系统。照明和通风设备的开关应设在室外。加氯（氨）间和氯（氨）库外部应备有防毒面具、抢救设施和工具箱。
5、事故排烟设施的设置及要求应符合《水力发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定》DL/T5165的有关规定。
20.4.7防止放射性及有害物质危害
各类工作场所防止放射性和有害物质的危害设计应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325、《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588等有关标准、规范的规定。
20.4.8环境卫生
1、办公区、生活区、废渣垃圾堆放场、生活污水排放点的选址应同工区总体规划、总体布置统筹考虑。办公生产区同生活区之间宜设置一定安全、卫生防护距离，并进行绿化。
2、生活区、生产管理区应设置完好的污水排放管沟，避免污水直接排至地面。
20.5安全卫生设施
20.5.1安全卫生管理及机构配置
在工程项目投产后，设置安全卫生管理机构负责劳动安全与工业卫生方面的宣传教育和管理工作，保证工程运行中劳动安全与工业卫生。因此从“安全生产、安全第一”的角度出发，设置的安全卫生管理机构，负责整个第三水厂的消防、劳动安全检查，日常的检测，劳动安全教育，职业的卫生，职工的正常体检，结合生活区设置卫生室。机构人员的配置为1—2人，可以为兼职人员。
20.5.2辅助用室
1、本工程需要考虑事故疏散场所，厂房和各功能室的进出通道，需设置一个或多个通道。
2、人身事故
为最大限度地减少人身伤亡事故，所有运行值班人员均需进行急救培训。对人身事故的抢救采用如下措施：
（1）在工作值班室配备一些急救用具及药物。
（2）配备交通工具，必要时送较近的医疗单位或其它医疗条件较好的县、市医疗单位急救。
3、对所有生产人员必须进行安全生产的教育，制定安全操作规程，此外，在工程设计中采取如下措施以保证安全生产：
（1）处理构筑物走道设保护栏杆，其高度符合国家劳动保护规定。
（2）主要构筑物设走道或高架桥连通，并设围护设施，以防严寒和大风。
（3）水池池边设置栏杆，车间工段配备安全服、安全帽等劳保用品。
（4）厂区阀门井阀门要便于操作。
（5）所有电气设备的安装、保护和维修按电气设备有关安全操作规定执行。
（6）加氯间设漏氯报警装置，配置防毒面具，设置安全救急设备。
（7）构筑物和车间设置通风装置，保持空气流通。
20.5.3建立健全安全规章制度
安全生产是工程建设与工程运行的第一要务，安全规章制度的执行为工程的建设与运行提供了有力保障。其中：安全规章制度包括：
1、安全生产责任制度；
2、安全培训教育制度；
3、安全检查和隐患整改管理制度；
4、安全检维修管理制度；
5、安全作业管理制度；
6、危险化学品安全管理制度；
7、生产设施安全管理制度；
8、安全投入保障制度；
9、事故管理制度；
10、仓库、罐区安全管理制度；
11、安全生产会议管理制度；
12、剧毒化学品安全管理制度;
13、安全生产奖惩管理制度；
14、特种作业人员管理制度；
15、安全操作规程。
20.6投资估算
工程投资总估算中包括以下内容：
1、由于主体工程和劳动与工业卫生的设施在投资上很难分开，因此，对于劳动安全与工业卫生设计中需增加的费用分别列入主体工程项目内；
2、检测仪器设备列入劳动安全与工业卫生专项费用内；
3、安全、卫生管理人员由概算编制时统一考虑。
21 工程投资估算
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：张 红
校核：王江涛
编写：何 卉
21.1编制依据
21.1.1选用定额
1.新建造[2012]2号《新疆维吾尔自治区市政程消耗量定额》。
2.新建造字[2013]1号《新疆维吾尔自治区市政工程费用定额》。
3.新建造字[2013]4号《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额 2012年乌鲁木齐地区单位估价汇总表》。
4．全国统一安装工程预算定额《材料预算价格及机械台班价格》
21.1.2材料及设备价
1．材料价均采用与上述定额配套的材料预算价，无定额预算价的按照市场价计取。
2．设备价根据部分厂家提供的参考价及有关价格资料计取，所有设备价均为参考价。
3．运杂费按照设备费的8%计取。
21.1.3费用及费率
1.市政工程费用根据自治区建设厅发布的新建造字[2013]1号关于发布《新疆维吾尔自治区市政工程费用定额》进行计算。
2.本估算中：其它费用、预备费，根据建标（2007）164号文件发布的有关规定计取。
3.依据新计价字[2003]39号《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知，招标代理服务费按差额定率累进法计算。
4.用地补偿费按照兵国土资发[2003]248号、财综[2010]031号、新计价房[2001]500号《关于下发自治区国土资源系统土地管理行政事业性收费标准的通知》等文件和自治区、兵团有关政策的收费标准计取。
5.流动资金按照国家规定计取。
21.2总投资估算
估算总投资：21227.13万元(不含铺底流动资金 37.01万元)，其中：工程建设直接费投资16053.75万元；工程建设其他费2185.17万元；基本预备费 1823.89万元；建设期利息 511.12万元；水土保持部分投资 406.53万元；环境保护部分投资246.67万元。铺底流动资金为 37.01万元。
投资估算表
表1
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程费用及名称|估算价值（万元）|||||技术经济指标|||
|||建筑工程费|安装工程费|设备购置费|其他费用|合计|单位|数量|单位造价（万元）|
|一|第一部分 工程费用|||||||||
|(一)|取水工程|2646.88|1.64|5.54||2654.06||||
|1|首部闸井|6.17|0.71|2.64||9.52|座|1|9.52|
||1.5×1.5平面铸铁闸门|||2.64||2.64||||
|2|检查井|41.18||||41.18|座|7|5.88|
|3|末端闸井|6.81|0.93|2.90||10.64|座|1|10.64|
||1.2×1.0平面铸铁闸门|||1.60||1.60||||
||1.0×1.0平面铸铁闸门|||1.31||1.31||||
|4|集水廊道|203.61||||203.61|m|145|1.40|
|5|截渗墙|141.94||||141.94|m|155.3|0.91|
|6|防洪堤|87.03||||87.03|m|150|0.58|
|7|渗灌（干管）|1442.16||||1442.16|m|1220|1.18|
|8|渗灌（支管）|717.99||||717.99|m|644|1.11|
|(二)|输水工程|2680.89|469.74|||3150.63||||
|1|管线|2676.04|469.74|||3145.77|km|18.67|168.49|
|2|管线穿渠|4.85||||4.85||||
|(三)|输水工程建筑物|199.09|17.52|162.68||379.29||||
|1|流量计井|3.31|0.16|2.00||5.47|座|1|5.47|
||电磁流量计|||2.00||2.00|个|1|2.00|
|2|检查井|95.29||||95.29|座|29|3.29|
|3|稳流井|8.07|1.95|5.00||15.02|座|1|15.02|
||蝶阀 DN800|||5.00||5.00|个|1|5.00|
|4|排水井|3.42||||3.42|座|1|3.42|
|5|阀井|2.97|2.00|6.14||11.11|座|1|11.11|
||蝶阀 DN800|||5.00||5.00|个|1|5.00|
||进排气阀 DN150|||1.14||1.14|个|1|1.14|
|6|进排气阀井|28.35|1.23|10.26||39.84|座|9|4.43|
||进排气阀 DN150|||10.26||10.26|个|9|1.14|
|7|减压阀井|8.76|6.26|127.28||142.30|座|1|142.30|
||蝶阀 DN800|||5.00||5.00|个|1|5.00|
||多喷空消能阀 DN800|||120.00||120.00|个|1|120.00|
||进排气阀 DN150|||2.28||2.28|个|2|1.14|
|8|涵洞|20.84||||20.84|座|6|3.47|
|9|平面镇墩|12.61||||12.61|座|6|2.10|
|10|分水口|8.91||||8.91|座|1|8.91|
|11|远期阀井|6.55|5.92|12.00||24.47|座|1|24.47|
|(四)|第三水厂|4875.26|215.12|2854.00||7944.38||||
|1|生产用房|1935.58|180.07|||2115.65||||
||综合办公楼|373.59|50.94|||424.53|m2|1698.12|0.25|
||加药车间|78.00|6.00|||84.00|m2|240|0.35|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程费用及名称|估算价值（万元）|||||技术经济指标|||
|||建筑工程费|安装工程费|设备购置费|其他费用|合计|单位|数量|单位造价（万元）|
||进水控制室|83.50|11.93|||95.42|m2|238.56|0.40|
||水处理间|1067.53|79.67|||1147.20|m2|3186.66|0.36|
||反冲洗、加氯、配电间|102.58|8.92|||111.50|m2|446|0.25|
||泥处理间|171.33|15.58|||186.90|m2|623|0.30|
||机修、仓库、车库|34.40|4.30|||38.70|m2|215|0.18|
||锅炉房|24.66|2.74|||27.40|m2|137|0.20|
|2|水厂地上构筑物|1660.00||||1660.00||||
||配水井|150.00||||150.00|座|1|150.00|
||机械混合池|40.00||||40.00|座|4|10.00|
||栅条絮凝池|240.00||||240.00|座|4|60.00|
||斜管沉淀池|320.00||||320.00|座|4|80.00|
||D型滤池|360.00||||360.00|座|12|30.00|
||污泥浓缩间|350.00||||350.00|座|1|350.00|
||上清液回流池|100.00||||100.00|座|2|50.00|
||污泥浓缩池|100.00||||100.00|座|2|50.00|
|3|水厂地下构筑物|1104.00||||1104.00||||
||总进水阀门井|12.00||||12.00|座|1|12.00|
||进水仪表井|16.00||||16.00|座|2|8.00|
||出水仪表井|8.00||||8.00|座|1|8.00|
||加药井|100.00||||100.00|座|2|50.00|
||清水池|690.00||||690.00|座|3|230.00|
||清水池进水阀门井|24.00||||24.00|座|3|8.00|
||清水池出水阀门井|24.00||||24.00|座|3|8.00|
||污泥调节池|200.00||||200.00|座|2|100.00|
||污泥池|30.00||||30.00|座|1|30.00|
|4|主要设备|||2850.00||2850.00||||
|(1)|水处理设备|||2720.00||2720.00||||
|(2)|实验检验设备|||80.00||80.00||||
|(3)|锅炉设备|||50.00||50.00||||
|5|厂区配套设施|175.69|35.04|4.00||214.73||||
|(1)|大门|||4.00||4.00||2|2.00|
|(2)|围墙|35.00||||35.00|m|700|0.05|
|(3)|厂区道路|48.60||||48.60|m|1080|0.05|
|(4)|厂区绿化|67.50||||67.50|m2|8437|0.01|
|(5)|厂区给水|15.15|12.01|||27.16||||
||碳钢防腐DN1200|0.81|1.90|||2.71|m|23|0.12|
||碳钢防腐DN900|3.65|8.53|||12.18|m|140|0.09|
||碳钢防腐DN600|0.68|1.59|||2.27|m|42|0.05|
||附属设施|10.00||||10.00|座|1|10.00|
|(6)|厂区排水|9.44|8.03|||17.47||||
||HPDE排水管DN800|2.15|5.02|||7.18|m|92|0.08|
||HPDE排水管DN600|0.23|0.53|||0.76|m|12|0.06|
||HPDE排水管DN300|0.91|2.13|||3.04|m|92|0.03|
||PE排水管DN100|0.15|0.35|||0.50|m|40|0.01|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程费用及名称|估算价值（万元）|||||技术经济指标|||
|||建筑工程费|安装工程费|设备购置费|其他费用|合计|单位|数量|单位造价（万元）|
||附属设施|6.00||||6.00|座|1|6.00|
|(7)|厂区配电、监控||15.00|||15.00||||
|(四)|配水干管工程|992.12|119.39|||1111.52||||
|1|管线|946.24|119.39|||1065.64|km|5.08|209.77|
|2|管线穿渠恢复|3.85||||3.85||||
|3|管线穿路恢复|42.03||||42.03||||
|(五)|配水干管工程建筑物|386.25|10.97|142.76||539.98||||
|1|流量计井|3.40|0.16|2.00||5.56|座|1|5.56|
||电磁流量计|||2.00||2.00|个|1|2.00|
|2|排水井|3.52||||3.52|座|1|3.52|
|3|进排气阀井|22.89|0.93|7.98||31.80|座|7|4.54|
||进排气阀 DN150|||7.98||7.98|个|7|1.14|
|4|减压阀井|9.96|7.40|126.14||143.50|座|1|143.50|
||蝶阀 DN800|||5.00||5.00|个|1|5.00|
||多喷空消能阀 DN800|||120.00||120.00|个|1|120.00|
||进排气阀 DN150|||1.14||1.14|个|1|1.14|
|5|涵洞|235.22||||235.22|座|28|8.40|
|6|平面镇墩|9.23||||9.23|座|7|1.32|
|7|阀井|2.17|2.48|6.64||11.29|座|1|11.29|
||蝶阀 DN900|||5.50||5.50|个|1|5.50|
||进排气阀 DN150|||1.14||1.14|个|1|1.14|
|8|分水口阀井|10.33||||10.33|座|3|3.44|
|9|穿越建筑物|89.53||||89.53|座|3|29.84|
|(七)|施工工程|273.89||||273.89||||
|(八)|蓄水池|||||||||
|1|清水池|||||||||
|2|进出水管阀井|||||||||
|3|镇墩|||||||||
||第一部分工程费用合计|12054.40|834.37|3164.98||16053.75||||
|二|第二部分 工程建设其他费用|||||||||
|1|建设用地费|||||207.39||||
|2|建设管理费|||||502.46||||
||建设单位管理费|||||177.49|%|0.80||
||建设工程监理费|||||324.97||||
||工程质量监督费||||||%|||
|3|建设项目前期工作咨询费|||||45.87||||
|4|研究试验费|||||||||
|5|勘察设计费|||||724.39||||
||工程勘察费|||||176.59|%|1.10||
||工程设计费|||||464.24||||
||施工图预算|||||46.42|%|10.00||
||竣工图|||||37.14|%|8.00||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程费用及名称|估算价值（万元）|||||技术经济指标|||
|||建筑工程费|安装工程费|设备购置费|其他费用|合计|单位|数量|单位造价（万元）|
|6|环境影响咨询服务费|||||16.76||||
|7|劳动安全卫生评审费|||||80.27|%|0.50||
|8|场地准备费及临时设施费|||||321.08|%|2.00||
|9|工程保险费|||||96.32|%|0.60||
|10|特殊设备安全监督检验费||||||%|||
|11|生产准备费及开办费|||||78.50|%|1.00||
||生产准备费|||||7.60|人|38.00||
||办公及生活家居购置费|||||7.60|人|38.00||
||工器具及生产家具购置费|||||63.30|%|2.00||
|12|联合试运转费|||||31.65|%|1.00||
|13|专利及专有技术使用费|||||||||
|14|招标代理服务费|||||56.40||||
||货物招标|||||17.37|%|0.50||
||服务招标|||||7.03|%|0.25||
||工程招标|||||31.99|%|0.05||
|15|施工图审查费|||||24.08|%|0.15||
|16|市政公用设施费|||||||||
|17|引进技术和引进设备其他费用|||||||||
||小计|||||2185.17||||
||第一、第二部分费用合计|||||18238.92||||
|三|基本预备费|||||1823.89|%|10.00||
|四|建设期利息|||||511.12||||
||固定资产投资|||||20573.93||||
|五|铺底流动资金|||||37.01|%|30.00||
|六|水土保持部分投资|||||406.53||||
|七|环境保护部分投资|||||246.67||||
||建设投资|||||21264.14||||

22 经济评价
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：张 红
校核：张 红
编写：王江涛
22.1项目概况
沙湾县第三水源地工程是解决沙湾县城生活（包括居民生活和公共用水）和工业用水的一项重要工程，该工程包括取水工程、输水工程、第三水厂及配水干
管工程（第三水厂至大美沙湾片区联系管）四部分组成。工程建成后近期年可向沙湾县城供水2000万m³，以缓解沙湾县城近期人饮和工业用水紧张的情况。本次供水工程的任务是满足沙湾县城生活（包括居民生活和公共用水）部分需水量要求。本工程建成后近期年供水量为 2000万m3，本项目固定资产投资 21227.13万元(含建设期利息)，单位供水成本为 1.05元/m3。项目建设期为两年。
22.2项目评价依据
（1）本项目评价依据水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）及国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
（2）本项目的建设期2年，工程正常生产运行期20年，则项目的经济计算期为22年。
（3）本工程为供水工程，依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，本项目的资本金财务基准收益率取6%。
（4）本项目评价基准点定在项目建设第 1年年初，建设期各投入物与产出物的价格采用当年价格。在计算期，项目各投入物与产出物价格采用不变价。
（5）项目固定资产余值和流动资金在项目计算期末一次收回并计入项目现金流入。
22.3项目投资与资金筹措
22.3.1项目总投资
根据项目固定资产投资估算，本供水工程固定资产总投资为 21227.13万元（含建设期利息）。本项目分两年实施完成，第一年投资 15305.68万元（含建设期利息），第二年投资5921.45万元（含建设期利息）。
22.3.2资金筹措
本项目固定资产总投资为 21227.13万元，其中：申请国家投资 12429.61万元，银行贷款6725.92万元（含建设期利息）；项目建设单位自筹 2071.60万元。
本项目所需流动资金按项目经营成本的10％计算，项目流动资金为 123.36万元，流动资金由建设单位自筹。详见附表22-1。
22.4总成本费用估算
本项目总成本费用为固定资产折旧、修理费、工资福利费、材料费、电费、水资源费、财务费用、其他费用。经营成本为总成本费用扣除固定资产折旧费、
摊销费和财务费用后的成本。
经营成本＝总成本费用－折旧费－摊销费－财务费用
固定资产折旧：本项目固定资产投资为 21227.13万元，形成固定资产 20941.24万元，无形资产 285.89万元。本项目固定资产折旧采用直线折旧法，根据“工业企业固定资产分类折旧年限的规定”，本项目固定资产折旧按不同固定资产分类进行计算。本项目固定资产折旧按种类分别进行计算。根据国家现行财务制度，本项目主要固定资产折旧年限及残值率参数为：建筑工程折旧年限按 30年计，残值率取4％，年折旧率为3.2%；机电设备及金属结构设备折旧年限按20年计，残值率取4%，年折旧率为4.8%。
本项目形成固定资产价值为 20941.24万元，根据年折旧率计算，项目年折旧费为753.59万元。
固定资产价值=固定资产投资+建设期利息 -无形资产及其他资产
摊销费：本项目无形资产及递延资产计 285.89万元，标准根据国家现行财务政策，按10年进行摊销，年摊销费为28.59万元。
根据计算本项目固定资产年折旧费为753.59万元，年摊销费28.59万元，详见附表22-2，附表22-3。
修理费：修理费是项目运行、维修、事故处理等耗用的材料、备用品、低值易耗品等费用及规定的中、大修理费用。本工程年修理费按固定资产价值的2.0%计算，年修理费为418.82万元。
工资福利费：本工程实施后，需要工程管理维护人员 38人，工资福利费为项目全部生产经营人员的工资福利费，包括基本工资、福利费、附加工资、工资性津贴等，根据调查项目所在地区的养老保险费、福利费、医疗保险费、住房基金等各费用综合附加费率为63%。本项目实施后，工程定员为 38人，根据调查，工程管理人员人均年工资为30000元，经计算项目年工资福利费为185.82万元。
材料费：材料费（包括水厂添加的各类药剂费用）根据水厂处理工艺，项目主要材料费为聚合氯化铝混凝剂和二氧化氯消毒剂，根据估算项目年材料费为185.97万元。
电费：本项目用电费主要是水厂为维持正常运行消耗的电能，根据水厂各类用电设备的额定功率和利用系数确定。项目年用电量为 254万kw.h，根据调查项目用电电价为0.55元/kw.h，则项目年电费为139.70万元。
水资源费：本项目水资源按0.06元/m3计算，年水资源费为120.00万元。
其他费用：其他费用取以上各项费用的10%，其他费用为183.25万元。
财务费用：工程财务费用主要是流动资金贷款利息和长期贷款利息支出。本项目长期贷款6725.92万元（含建设期利息），长期贷款期限按10年考虑，贷款利率按银行现行贷款利率6.55％，项目长期贷款按等额还本利息照付方式进行偿还。本项目需流动资金123.36万元，流动资金按自筹考虑。
项目运行第一年总成本费用为2456.29万元，经营成本费用为1233.56万元。
详见附表22-4。根据计算项目年平均总本费用为2100.57万元，单方供水总成本费用1.05元/m3，单方供水经营成本为 0.62元/m3。
22.5销售收入及销售税金估算
本项目是供水工程，项目销售收入为供水水价和供水量确定，工程设计年供水量2000万m3，供水水价按满足6%的资本金财务基准收益率为1.85元/m3，项目年销售收入为3700.00万元。
本项目销售税金为增值税、城市维护建设税、教育费附加。本项目增值税按项目销售收入的13%计取，城市维护建设税和教育费附加分别按増值税的5%和3%计算，地方教育费附加2％。项目年销售税金及附加为 416.18万元。项目所得税按利润总额的25%计取。详见附表22-5、附表22-6。
22.6项目财务评价指标
按供水水价1.85元/m3的价格计算的指标
财务内部收入率：FIRR=5.99%（税后）
FIRR=7.67%（税前）
财务净现值（i=4%）：FNPV=4447万元（税后）
FNPV=8467万元（税前）
静态投资回收期：T=14.06年（税后）
T=12.16年（税前）
投资利润率=5.68%
投资利税率=7.68% 详见附表22-7。
22.7盈利能力分析
按规范编制财务现金流量表测算财务盈利能力指标，全部投资财务内部收益率为5.99％（所得税后）；财务净现值4447.00万元（所得税后）；投资回收期 14.06
年；投资利润率5.68%。到计算期未项目累计盈余资金总额为 26503.87万元。详见附表22-8。
22.8贷款偿还能力分析
本项目长期贷款为 6725.92万元（含建设期利息），贷款利率为6.55％，贷款期限按10年，根据计算本项目可在 10年偿还项目的所有贷款。根据计算在项目还贷期项目最小利息备付率为2.89，大于1，项目最小偿债备付率为1.43，大于1，则可知项目具有较强偿还能力。详见附表22-9。
22.9评价结论
根据上述计算可知，根据今后城市用水价格发展情况，以及项目的资本金基准财务收益要求，本工程确定的供水水价为 1.85元/m3时，财务内部收益率为5.99%，大于基准收益率4%；财务净现值4447.00万元，大于零，工程财务评价各指标满足规范要求，说明项目具有好的经济效益，同时工程的实施可缓解沙湾县城市供水不足状况，为城市经济发展打下基础，工程应尽快实施，保证地区经济持续稳定的发展。
投资计划表与资金筹措
附表22-1
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|合计|建设期||运行期||
||||1|2|3|4|
|1|总投资|21350.49|15305.68|5921.45|123.36||
|1.1|建设投资|20716.01|15156.76|5559.25|||
|1.2|建设期利息|511.12|148.92|362.20|||
|1.3|流动资金|123.36|||123.36||
|2|资金筹措|21350.49|15305.68|5921.45|123.36||
|2.1|项目自筹资金|2194.96|1515.68|555.93|123.36||
|2.1.1|用于建设投资|2071.60|1515.68|555.93|||
|2.1.2|用于流动资金|123.36|||123.36||
|2.1.3|用于建设期利息||||||
|2.2|债务资金|6725.92|4695.94|2029.98|||
|2.2.1|用于建设投资|6214.80|4547.03|1667.78|||
|2.2.2|建设期利息|511.12|148.92|362.20|||
|2.2.3|用于流动资金||||||
|2.3|国家投资|12429.61|9094.06|3335.55|||

固定资产折旧费估算表
附表22-2 单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|折旧年限|合计|建设期||运行期||||||||
|||||1|2|3|4|5|6|7--19|20|21|22|
|1|房屋建筑工程|30||||||||||||
||原值|||||15724.31|15724.31|15724.31|15724.31|15724.31|15724.31|15724.31|15724.31|
||当期折旧额||10063.56|||503.18|503.18|503.18|503.18|503.18|503.18|503.18|503.18|
||净值|||||15221.13|14717.95|14214.77|13711.59|7170.28|6667.11|6163.93|5660.75|
|2|机电设备|20||||||||||||
||原值|||||5216.93|5216.93|5216.93|5216.93|5216.93|5216.93|5216.93|5216.93|
||当期折旧额||5008.26|||250.41|250.41|250.41|250.41|250.41|250.41|250.41|250.41|
||净值|||||4966.52|4716.11|4465.69|4215.28|959.92|709.50|459.09|208.68|
|3|金属结构设备|20||||||||||||
||原值|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||当期折旧额||0.00|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||净值|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4|合计|||||||||||||
||原值|||||20941.24|20941.24|20941.24|20941.24|20941.24|20941.24|20941.24|20941.24|
||当期折旧额||15071.81|||753.59|753.59|753.59|753.59|753.59|753.59|753.59|753.59|
||净值|||||20187.65|19434.06|18680.47|17926.88|8130.20|7376.61|6623.02|5869.43|

无形和其他资产摊销估算表
附表22-3
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|合计|建设期||运行期||||||||||
||||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1|无形资产||||||||||||||
||原值||||||||||||||
||当期摊销费||||||||||||||
||净值||||||||||||||
|2|其他资产||||||||||||||
||原值||||285.89|285.89|285.89|285.89|285.89|285.89|285.89|285.89|285.89|285.89|
||当期摊销费|285.89|||28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|
||净值||||257.30|228.71|200.12|171.53|142.95|114.36|85.77|57.18|28.59||
|3|合计||||||||||||||
||原值||||285.89|285.89|285.89|285.89|285.89|285.89|285.89|285.89|285.89|285.89|
||当期摊销额||||28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|
||净值||||257.30|228.71|200.12|171.53|142.95|114.36|85.77|57.18|28.59||

总成本费用估算表
附表22-4 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|合计|运行期|||||||||
||||3|4|5|6|7|8|9--20|21|22|
|1|水资源费|2400.00|120.00|120.00|120.00|120.00|120.00|120.00|120.00|120.00|120.00|
|2|外购材料费|3719.40|185.97|185.97|185.97|185.97|185.97|185.97|185.97|185.97|185.97|
|3|工资福利费|3716.40|185.82|185.82|185.82|185.82|185.82|185.82|185.82|185.82|185.82|
|4|修理费|8376.50|418.82|418.82|418.82|418.82|418.82|418.82|418.82|418.82|418.82|
|5|电费|2794.00|139.70|139.70|139.70|139.70|139.70|139.70|139.70|139.70|139.70|
|6|其他费用|3664.99|183.25|183.25|183.25|183.25|183.25|183.25|183.25|183.25|183.25|
|7|经营成本|24671.28|1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|
|8|折旧费|15071.81|753.59|753.59|753.59|753.59|753.59|753.59|753.59|753.59|753.59|
|9|摊销费|285.89|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|0.00|0.00|0.00|
|10|利息支出|1982.47|440.55|385.48|330.41|275.34|220.27|165.21|0.00|0.00|0.00|
|10.1|长期借款利息支出|1982.47|440.55|385.48|330.41|275.34|220.27|165.21|0.00|0.00|0.00|
|10.2|流动资金借款利息支出|0.00||||||||||
|11|总成本费用合计|42011.45|2456.29|2401.22|2346.15|2291.09|2236.02|2180.95|1987.15|1987.15|1987.15|
||其中：可变成本|12629.80|631.49|631.49|631.49|631.49|631.49|631.49|631.49|631.49|631.49|
||固定成本|29381.65|1824.80|1769.73|1714.66|1659.60|1604.53|1549.46|1355.66|1355.66|1355.66|

沙湾县第三水源地工程可行性研究报告
增量销售收入及销售税金估算表
附表22-5 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|年份项目||生产运行期|||||||
||||3|4|5|6|7--20|21|22|
|1|营业收入|||||||||
|1.1|供水销售收入||3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|
||供水水价（元/m3）||1.85|1.85|1.85|1.85|1.85|1.85|1.85|
||供水水量（万m3）||2000.00|2000.00|2000.00|2000.00|2000.00|2000.00|2000.00|
|2||销售税金与附加|416.18|416.18|416.18|416.18|416.18|416.18|416.18|
|2.1||营业税||||||||
|2.2||消费税||||||||
|2.3||城市维护建设税|18.92|18.92|18.92|18.92|18.92|18.92|18.92|
|2.4||教育费付加|11.35|11.35|11.35|11.35|11.35|11.35|11.35|
|2.5||地方教育费附加|7.57|7.57|7.57|7.57|7.57|7.57|7.57|
|2.6||增值税|378.34|378.34|378.34|378.34|378.34|378.34|378.34|

利润与利润分配表
附表22-6 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|合计|运行期|||||||
||||3|4|5|6|7--20|21|22|
|1|营业收入|74000.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|
|2|销售税金及附加|8323.57|416.18|416.18|416.18|416.18|416.18|416.18|416.18|
|3|总成本费用|42011.45|2456.29|2401.22|2346.15|2291.09|1987.15|1987.15|1987.15|
|4|补贴收入|0.00||||||||
|5|利润总额|23664.98|827.53|882.60|937.67|992.74|1296.67|1296.67|1296.67|
|6|弥补以前年度亏损|0.00||||||||
|7|应纳税所得额（5-6）|23664.98|827.53|882.60|937.67|992.74|1296.67|1296.67|1296.67|
|8|所得税|5916.24|206.88|220.65|234.42|248.18|324.17|324.17|324.17|
|9|净利润|17748.73|620.65|661.95|703.25|744.55|972.50|972.50|972.50|
|10|期初未分配利润|0.00||||||||
|11|可供分配利润|17748.73|620.65|661.95|703.25|744.55|972.50|972.50|972.50|
|12|提取法定盈余公积金|1774.87|62.06|66.19|70.33|74.46|97.25|97.25|97.25|
|13|可供投资者分配的利润|15973.86|558.58|595.75|632.93|670.10|875.25|875.25|875.25|
|16|应付普通股股利|0.00||||||||
|17|各投资方利润分配|0.00||||||||
|18|未分配利润|15973.86|558.58|595.75|632.93|670.10|875.25|875.25|875.25|
|19|息税前利润|25647.44|1268.08|1268.08|1268.08|1268.08|1296.67|1296.67|1296.67|
|20|息税折旧摊销前利润|41005.14|2050.26|2050.26|2050.26|2050.26|2050.26|2050.26|2050.26|

项目投资现金流量表
附表22-7 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|合计|建设期||运行期|||||||
||||1|2|3|4|5|6|7--20|21|22|
|1|现金流入|79992.78|||3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|9692.78|
|1.1|营业收入|74000.00|||3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|
|1.2|补贴收入|||||||||||
|1.3|回收固定资产余值|5869.43|||||||||5869.43|
|1.4|回收流动资金|123.36|||||||||123.36|
|2|现金流出|53834.22|15156.76|5559.25|1773.10|1649.74|1649.74|1649.74|1649.74|1649.74|1649.74|
|2.1|建设投资|20716.01|15156.76|5559.25||||||||
|2.2|流动资金|123.36|||123.36|||||||
|2.3|经营成本|24671.28|||1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|
|2.4|营业税金及附加|8323.57|||416.18|416.18|416.18|416.18|416.18|416.18|416.18|
|2.5|维持运营投资|||||||||||
|3|所得税前净现金流量|26158.56|-15156.76|-5559.25|1926.90|2050.26|2050.26|2050.26|2050.26|2050.26|8043.04|
|4|累计所得税前净现金流量||-15156.76|-20716.01|-18789.11|-16738.85|-14688.59|-12638.34|16065.26|18115.52|26158.56|
|5|调整所得税|6411.86|||317.02|317.02|317.02|317.02|324.17|324.17|324.17|
|6|所得税后净现金流量|19746.70|-15156.76|-5559.25|1609.88|1733.24|1733.24|1733.24|1726.09|1726.09|7718.87|
|7|累计所得税后净现金流量||-15156.76|-20716.01|-19106.13|-17372.89|-15639.65|-13906.42|10301.74|12027.83|19746.70|
|计算指标：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） 7.67%项目投资财务内部收益率（%）（所得税后 ） 5.99%项目投资财务净现值（所得税前ic=4%） 8467 万元项目投资财务净现值（所得税后ic=4%） 4447 万元项目投资回收期（年）（所得税前） 12.16 年项目投资回收期（年）（所得税后） 14.06 年||||||||||||

财务计划现金流量表
表22-8 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|合计|建设期||运行期|||||||
||||1|2|3|4|5|6|7--20|21|22|
|1|经营活动净现金流量|35088.90|||1843.37|1829.61|1815.84|1802.07|1726.09|1726.09|1726.09|
|1.1|现金流入|74000.00|||3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|
|1.1.1|营业收入|74000.00|||3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|3700.00|
|1.2|现金流出|38911.10|||1856.63|1870.39|1884.16|1897.93|1973.91|1973.91|1973.91|
|1.2.1|经营成本|24671.28|||1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|1233.56|
|1.2.3|营业税金及附加|8323.57|||416.18|416.18|416.18|416.18|416.18|416.18|416.18|
|1.2.5|所得税|5916.24|||206.88|220.65|234.42|248.18|324.17|324.17|324.17|
|2|投资活动净现金流量|-21227.13|-15305.68|-5921.45||||||||
|2.1|现金流入|||||||||||
|2.2|现金流出|21227.13|15305.68|5921.45||||||||
|2.2.1|建设投资|21227.13|15305.68|5921.45||||||||
|2.2.3|流动资金|||||||||||
|3|筹资活动净现金流量|12642.10|15305.68|5921.45|-1157.93|-1226.22|-1171.15|-1116.08||||
|3.1|现金流入|21350.49|15305.68|5921.45|123.36|||||||
|3.1.1|项目资本金投入|14624.56|10609.73|3891.48|123.36|||||||
|3.1.2|建设投资贷款|6725.92|4695.94|2029.98||||||||
|3.1.3|流动资金贷款|||||||||||
|3.2|现金流出|8708.39|||1281.29|1226.22|1171.15|1116.08||||
|3.2.1|各种利息支出|1982.47|||440.55|385.48|330.41|275.34||||
|3.2.2|偿还债务本金|6725.92|||840.74|840.74|840.74|840.74||||
|4|净现金流量|26503.87|||685.44|603.39|644.69|685.99|1726.09|1726.09|1726.09|
|5|累计盈余资金||||685.44|1288.83|1933.52|2619.51|23051.69|24777.78|26503.87|

借款还本付息计算表
表22-9 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|年份 项目|建设期||生产运行期||||||||
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|1|借款还本付息|||||||||||
|1.1|年初借款本息累计||4695.94|6725.92|5885.18|5044.44|4203.70|3362.96|2522.22|1681.48|840.74|
|1.1.1|本金||4547.03|6363.72|5885.18|5044.44|4203.70|3362.96|2522.22|1681.48|840.74|
|1.1.2|建设期利息||148.92|362.20||||||||
|1.1.3|短期借款|||||||||||
|1.2|本年借款|4547.03|1667.78|||||||||
|1.3|本年应计利息|148.92|362.20|440.55|385.48|330.41|275.34|220.27|165.21|110.14|55.07|
|1.4|本年还本付息|||1281.29|1226.22|1171.15|1116.08|1061.01|1005.95|950.88|895.81|
|1.4.1|本金偿还|||840.74|840.74|840.74|840.74|840.74|840.74|840.74|840.74|
|1.4.2|利息偿还|||440.55|385.48|330.41|275.34|220.27|165.21|110.14|55.07|
|2|偿还资金来源|||1781.31|1763.41|1745.52|1727.62|1709.72|1691.82|1673.93|1656.03|
|2.1|末分配利润|||558.58|595.75|632.93|670.10|707.27|744.44|781.61|818.78|
|2.2|折旧|||753.59|753.59|753.59|753.59|753.59|753.59|753.59|753.59|
|2.3|摊销|||28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|28.59|
|2.4|其他资金|||||||||||
|2.5|计入成本的利息|||440.55|385.48|330.41|275.34|220.27|165.21|110.14|55.07|

23 项目招标及内容
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：李学红
校核：张 良
编写：李云霞
23.1编制依据
本项目在实施过程中要依据《中华人民共和国招投标法》，按照国家计委 3号令《工程建设项目招投标范围和规模标准规定》、国家计委 5号令《工程建设项目自行招投标试行办法》、国家计委 9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准事项暂停规定》的要求，实施招标投标。
本工程采用建立、施工招标投标制，招标方式采用公开招标的招标方式。监理择优选择具备市政工程乙级（含）以上资质的建立单位，施工择优选在具有市政施工总承包二级（含二级）以上施工资质的施工企业。建立、施工企业应具备良好的业绩，不得越级承包。承包方通过竞争中标后，依法签订承包合同，合同中应明确规定项目投资额度、工程规模、技术指标、完成数量、质量和工期等。
不能降低建设标准，不能留投资缺口，不能转包，严格履行合同。
23.2招标范围
工程勘察、设计、监理等服务的采购，当单项项目合同估算价在 30万元以下，可以不进行招标，单项项目合同估算价在 30万元以上时，必须进行招标；
设备及材料采购单项合同在 50万元以上时，进行招标；建筑及安装工程均因单项合同估算价在100万元以上，要进行招标。
23.3招标组织形式
招标组织形式为委托招标，委托具有相关资质的招标代理机构办理招标事宜。
本项目所含的取水工程、输水工程、第三水厂及配水干管（第三水厂至大美沙湾片区联系管）四部分的施工、监理以及材料的采购均实行委托招标。
23.4招标方式
施工和工程监理全部实行公开招标；设备、材料实行部分招标，即只对主要材料实行公开招标。招标的基本形式详见下表。
招标情况基本表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||招标范围||招标组织形式||招标方式||不采用招标 方式|招标估算金额（万元）|
||全部招标|部分招标|自行招标|委托招标|公开招标|邀 请招标|||
|勘察设计|√|||√|√|||724.39|
|建筑工程|√|||√|√|||12054.40|
|安装工程|√|||√|√|||831.74|
|监理|√|||√|√|||324.97|
|设备|√|||√|√|||3167.61|
|其他|||||||||

24 结论及存在问题
批准：周吉军
审定：高宗昌
审核：李学红
校核：张 良
编写：李云霞
24.1结论
1、沙湾县地处天山北坡经济区的核心区域，县委、县政府按照地区党委、政府的统一部署，制定各项优惠政策，借助援疆工作对口支援的经济平台，不断加大招商引资力度，加快推动工业化进程，使该县国民经济取得突飞猛进的快速增长。金沟河综合工业园区充分利用沙湾县丰富的农产品及矿产资源，通过一系列龙头项目的建设，快速发展以与东面石河子纺织城、西面的独山子大石化形成优势互补的错位对接，实现以点带面，以工带农，矿产资源优势转化，努力培育为以农副产品加工为龙头，新型建材、棉纺加工为一体的现代化特色综合性工业园。该工业园的重要发展，必将为县城，塔城地区乃至全疆经济的腾飞，社会的稳定作出重要的贡献。
此项工程的建设不仅关系沙湾县城居民的生活质量，也关系到国民经济的可持续发展，更影响着县城的政治与社会稳定。今后随着县城常住人口逐年上升以及工业快速发展的需水要求，本工程的建设是必要的、迫切的。
2、近期本工程年供水量约为2000万m3，最大月供水量为250万m3/月，输水管道设计流量为 1.24m3/s。远期本工程年供水量约为4000万m3，最大月供水量为 333.33万m3/月，取水工程设计流量为 1.65m3/s。第三水厂日处理规模为10万m3/d。配水干管设计流量为 1.5m3/s。
3、近期建设四项内容：一是取水工程，按远期规模进行设计，一次建成；
二是输水工程，按近期规模进行设计，敷设总长 18.68km的输水管线；三是第三水厂，水厂日处理规模为10万m³/d；四是配水干管工程（第三水厂至大美沙湾片区联系管），按近期规模进行设计，管线总长5.08km。
4、本工程估算投资为21227.13万元。供水水价为1.85元/m3。
5、本工程建设周期为16个月。
通过以上论述确定该项目在经济、技术等方面都是可行的。
24.2存在问题
1、建议当地政府尽快落实与项目建设有关的优惠政策，抓紧落实水价及资金问题，以便该工程尽快上马，使该工程尽早发挥社会环境和经济效益。
2、建议尽快修建红山水库，以解决沙湾县城在枯水期的缺水问题，给沙湾县城的区域经济和可持续发展提供有力保障，提高本供水工程的保证率，使其更早发挥国民经济效益。
项目主管行政领导：周吉军
项目主管技术领导：高宗昌
项目负责人：李云霞
项目组成员：周吉军高宗昌李云霞
张亦冰李学红王江涛
王银良文金凤张 红
达世清陈焰炯张 良
姜 莹刘 婷丛 洁
何 卉陈海涛董训山
王兰珠姬 硕兰晶晶
鲁 远张小湘张美君
印刷装订：庞严
出版日期：2015年 3月
单位地址：新疆石河子市北四路 184号
邮 编：832000
传 真：0993-7531518