system: [SYSTEM]

user: 3. 分析与讨论 3.1. 集输管线水样分析 由表1可看出，蓬莱9井水样总矿化度232599 mg/L，女深002-6-X1矿化度243748 mg/L，四口井的总矿化度平均为202002 mg/L，四口井的总矿化度达到20万，属于高矿化度地层水，水样中Na + + K + 离子含量达到64971 mg/L左右，Cl − 离子含量达112956 mg/L，从地层水判断属于高矿化度盐水。结合前 Table 1 Analysis of ion content in water sample 水样 主要离子含量(mg/L) 总矿化度 (mg/L) Na + K+ Ca 2+ Mg 2+ Cl − SO2− 4 HCO− 3 CO2− 3 蓬莱9井 77068 1500 25990 2400 124815 654 172 0 232599 西充2井 46505 350.70 6012 760 87457 219 230 0 141533.7 蓬莱107井 49099 980 23004 1980 114591 378 98 0 190130 女深002-6-X1井1 82984 1400 31000 2600 124961 683 120 0 243748 女深002-6-X1井2 82136 1300 31500 2680 124661 700 140 0 243117 平均 63914 1057.675 21501 1935 112956 483 155 0 202002 表1. 水样离子含量分析 期收集的地层水分析资料及三条管线的盐垢样分析含有大量的氯化钠，可判断地层结盐主要为氯化钠。Ca 2+ 、Mg 2+ 也有一定的含量，同时含有一定量SO2− 4，HCO− 3相对较小，也有可能形成少量的硫酸钙和硫酸镁盐。地层水的分析结果和前期地质所分析结果基本一致。由此可判断地层的结盐主要为氯化钠，同时结盐的盐晶中含有少量的硫酸钙和硫酸镁盐。 3.2. 盐垢的组分分析 根据盐垢X射线多晶衍射分析，垢样中结晶主体存在NaCl，判断盐垢样主要为氯化钠盐。从表2的X射线荧光仪分析，氯化钠含量为81.1%，为主要成分，因此无论从X射线多晶衍射仪的定性分析还是从X射线荧光仪分析的定量分析，能确定盐垢样的主要成分为81.1%的氯化钠，2%的有机物，0.72%的Fe 2 O 3 腐蚀产物，0.28%的CaCl 2 。 Table 2 X-ray fluorescence analysis of salt scale component 成分 C Na Mg Al Si P 百分比(%) 3 25.7 0.1 / / / 成分 S Cl K Ca Ti Mn 百分比(%) / 55.4 0.04 0.38 / / 成分 Fe Ni Cu Zn Sr Ba 百分比(%) 0.87 / / / 0.04 / 表2. 盐样组分X射线荧光仪分析 3.3. 复合抑盐剂体系优选 通过大量的筛选和优选复合，形成了优化后的配方：0.4%增溶剂CJ-ZRJA+0.08%盐晶畸变剂CJ-JBJB + 0.01%分散剂CJ-FSJC + 0.01%渗透剂CJ-BHJD。 增溶剂CJ-ZRJA在溶液中离解出对Na + 、Cl − 有选择性的正负电荷基团，抑盐剂带正电基团吸附在C1 − 上，负电荷基团吸附在Na + 上，并按一定次序排列时，改变NaCl晶体表面的电荷分布，从而抑制NaCl从溶液中结晶析出，能大大增加增大盐的溶解度 [ 7 ]。盐晶畸变剂CJ-JBJB含有大量的负电基团，具有很好的吸附作用，结晶颗粒由规则、致密、坚硬的立方体结构变为有缺陷、疏松、细碎的松散枝状结构 [ 8 ] [ 9 ]。分散剂CJ-FSJC为抗温抗盐的高分子，高分子链段能穿插在盐结晶的晶胞中，使盐结晶不能形成规则结晶，从而起到良好的分散性。表活剂CJ-BHJD具有两性基团，具有良好的分散性 [ 10 ]。 3.4. 复合抑盐剂体系现场应用 3.4.1. 现场工艺 ① 采用淡水配置成含有一定浓度的0.5%的复合抑盐剂的一定体积的(可根据要清洗的集输管线的长度和管径计算水的体积)存于个罐车中备用。 ② 然后将罐车中的抑盐剂液体通过泵注入集输管线中，使管线充满，然后焖管48~72小时。 ③ 采用倒气推液的方式进行排液清洗，将清洗液排入污水罐。或者用泵将储备淡水罐车中的清水2方左右作为隔离液段塞和防盐剂段塞，将清洗的污物驱替排入污水罐车，当污物按照计算量被排除后。关闭阀门闷管，然后再进行下一个循环，采用滤网进行过滤，直至管线中无盐垢排出，即可认为清洗干净。或者采用通过性能较好的清管球或泡沫清管器进行清管。 ④ 或者根据工程要求，测试溶液的Cl − 离子含量，当清洗液中Cl − 离子含量和地层水中Cl − 离子含量基本一致时，停止清洗，或者输气压力和输气量达到要求即可停止清洗。 3.4.2. 现场应用实例 (1) 蓬莱4井至蓬莱116井管线解堵 蓬莱4井位于遂宁市蓬溪县三凤镇月台村2社，于2011年12月投产，2019年5月停产，停产前日产气1.5万方，日产水36方。生产期间蓬莱4井湿气一部分输遂9井，另一部分经脱水脱烃处理后输供本井用户及输蓬莱116井，蓬莱4井停产后由遂22井干湿混输气进入本井后一部分输供本井用户，一部分输蓬莱116井。蓬莱116井位于遂宁市蓬溪县蓬南场镇孔屏嘴村6社，于2013年6月投产，2016年4月停产，停产前日产气1.5万方，日产水10方，外输新华用户。 蓬莱4井至蓬莱116井管线于2013年6月投运，目前气源为遂22井干湿混输气进入蓬莱4后输供用户。 该管道外径88.9 mm，长度5.3 Km，日输气0.2万方，外输新华镇用户1500余户，由于气田水矿化度高、干气浓蒸等原因，从2013年6月投运以来，管道盐堵工况反复出现，2019年4月管道完全堵死，开挖开孔16处，排查出堵塞点，并完成换管。 2019年12月10日实施解堵作业，共加注抑盐剂溶液27方，压力：0~2 MPa。12月12日15:39开始对蓬莱116至蓬莱4管线实施清管排液，从蓬莱4倒遂9井来气清管，于12日23点01收到清管球，估计排出液体约26方，顺利完成解堵作业，恢复新华民用气供气，解堵前蓬莱4出站压力1.1~1.2 MPa，蓬莱116进站压力0.7~0.8 MPa。解堵后，蓬莱4压力1.1~1.2 MPa。蓬莱116进站压力1.0~1.1 MPa。截止2020年3月，压差保持在0.1 MPa左右，日输气量0.35万方左右。 (2) 女深002-6-X1至女112井管线解堵 女深002-6-X1井位于四川省广安市武胜县华封镇建设村9组，于2013年10月投产，2019年4月停产，停产前日产气0.3万方；女112井位于重庆市合川区二郞乡四村七组，于2004年7月完钻，未投产，为报废井。女深002-6-X1集气站经分离计量后一部分输往合川001-19集气站及华封、中心等用户，一部分输送至女深2井和女112井再外输用户。 女深002-6-X1井至女112井管线分2段建设，其中女深002-6-X1井至女深2井管线2017年1月投运，女深2至女112管线于2014年12月投运。目前气源为女深002-6-X1集气站(含女002-H10、女002-H18等龙女片气井)的进站气源。该管道外径88.9 mm，长度20.9 Km，沿途外输用户达2万户左右，由于气田水矿化度高等原因，从2014年12月投产以来，管道盐堵工况反复出现，2018年8月管道完全堵死，对堵塞管段进行了换管，换管长度16米。 2020年1月2日下午16:5分从女深002-6-X1井开始注液，注入排量12~18方/小时，压力0.5~2.5 MPa，晚上22:46分女112见水，注入97.98方，22:59分完成注液，共注入100.8方。2020年1月5日12:52从女深002-6-X1井发球，开始清管排液。推球压力2.9~3.1 MPa，末端压力0.8~1.5 MPa，并于20:35收球，排液约103方。解堵前女深002-6-X1出站压力2.5 MPa，女深2进站压力0.9 MPa。女112进站压力0.3 MPa。解堵后，女深002-6-X1出站压力2.25MPa，女深2进站压力2.15 MPa，女112进站压力2.15 MPa。截止2020年3月，压差保持在0.1 MPa左右，日输气量3万方左右。