system: [SYSTEM]

user: 3. 空气中传播过程的杀灭技术 3.1. 几种常用杀灭技术 目前空气过滤主要分为以下几种过滤：利用过滤网；利用吸附剂；利用紫外线杀菌；利用臭氧杀菌；利用光触媒发出等离子杀菌等方法。例如，空调中的过滤网需定期更换，不同的空调更换的时间有所差异，短则一月，长则一季度。如空气中存在病菌，在过滤网上堆积易致感冒，甚至重感。当吸附达到饱和不再具有吸附能力时，需要定期更换过滤材料，如不更换，其所吸附的甲醛、细菌等将随时被释放出来成为隐形炸弹。用吸附剂(化学试剂)进行过滤，过滤病菌会产生废弃物试剂(二次污染)，更换耗时且耗力。物理吸附法(采用活性碳、HEPA)物理过滤(吸附)法只能暂时吸附一定的污染物，温度、风速升高到一定程度的时，所吸附的污染物就可能游离出来，再次进入呼吸空间中。 3.1.1. 除尘法 静电式除尘利用电极的异性相吸、同性相斥的原理吸附空气中的污染物。静电式净化除尘可降低空气中菌粉尘颗粒的含量，对尘埃有效。但缺少针对体积微小的细菌，只能将菌体集中在滤芯外表面，无法彻底杀除，需定期清洁电极板(图3)。 3.1.2. 光触媒 光触媒(Photocatalyst)是光(Photo = Light) + 触媒(催化剂) (catalyst)的合成词。光触媒是一种以纳米级二氧化钛(TiO 2 )为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称，是当前国际上治理室内环境污染的理想材料。目前的光触媒产品，最好含有紫外光源，与微生物颗粒和有害气体接触才可发挥作用。光触媒要求颗粒越小越好，二氧化钛颗粒最好在10纳米以下。我国生产的光触媒空气消毒器用于医院空气的消毒 [ 12 ]，溶液喷涂于医院物体表面和空气，进行清洁。其失活后的再生及膜的牢固性仍是技术难题。与化学消毒剂相比较光触媒对微生物作用很弱。因此，污染程度高时，目前较难达到规定消毒效果。 图3. 静电除尘示意图 3.1.3. 紫外线 紫外线利用其高能短波长破坏病毒和细菌生成化合反应，利用适当波长能破坏微生物机体细胞中的DNA或RNA的分子结构，造成生长性细胞死亡或再生性细胞死亡，使病原体失活达到净化空气目的 [ 13 ]。紫外线直接照射消毒空气时，需确保空气保持40%~70%的相对湿度，如空气中的相对湿度过高或含灰尘颗粒过高，均对紫外线消毒效果有影响(图4)。但空气紫外线照射杀菌需要持续2秒以上的接触才能实现效果，对空气净化器中流动的气体杀菌效果不明显(表1)。 图4. 紫外线杀菌原理图 Table 1 Sterilization efficiency of ultraviolet technology on common bacteria and viruses (ultraviolet radiation intensity 30 mJ/cm2 种类 名称 100%杀灭需要时间 种类 名称 100%杀灭需要时间 细菌类 炭疽杆菌 0.30 s 病毒类 流感病毒 0.23 s 破伤风杆菌 0.33 s 噬菌胞病毒 0.20 s 痢疾杆菌 0.15 s 轮状病毒 0.52 s 大肠杆菌 0.36 s 乙肝病毒 0.73 s 沙门氏菌 0.51 s 爱柯病毒 0.73 s 志贺氏菌 0.28 s 水藻类 蓝绿藻 10~20 s 霉菌 孢子 曲霉素 0.73~8.80 s 线虫卵 3.4 s 大粪真菌 8.0 s 草履虫族 7.3 s 毛霉菌组 0.23~4.67 s 原生动物类 4~6.7 s 黑曲霉 6.67 s 表1. 紫外线技术对常见细菌病毒的杀菌效率(紫外线辐射强度30 mJ/cm 2 ) 据报道，SARS病毒，56℃加热90分钟、75℃加热30分钟能够灭活病毒。紫外线照射60分钟可杀死病毒。根据卫健委报告，新冠病毒不耐高温，56度30分钟可使病毒灭活。 3.1.4. 臭氧净化法 臭氧消毒利用臭氧的强氧化性对空气中的致病菌进行杀除(图5)，但剩余臭氧会排出空气净化器对人体造成伤害。臭氧浓度达到0.1 PPM以上，臭氧就会起到杀菌、除异味的作用。达到0.15 PPM后，臭氧本身就会发出浓烈的恶臭，且其使用环境不能超过30℃，否则可能致癌。苛刻的使用条件限制了其在民用环境中的普及使用。 图5. 臭氧杀菌原理图 3.1.5. 杀菌酶 杀菌酶空气消毒对细菌和病毒具有显著的蛋白特异性，无法大范围精准地长期使用。杀菌酶技术已应用在空调器技术中，在空调的进气口，设置含有杀菌酶的过滤网格，从而达到杀菌酶消毒过滤的作用，其可运用于分体空调以及中央空调中。与使用化学试剂的原理相同，进行反应，杀灭病毒。所以定期需要人工更换，并产生二次废物。 3.1.6. 负氧离子净化法 负氧离子又称单极离子流技术，是一种带负电荷的空气离子。其生成的负离子流，吸附空气中带正电荷的悬浮颗粒物，使颗粒物聚积变重，致其脱离气溶状态而沉降，从而净化清新空气。负离子对于直径介于0.001~100微米的颗粒物均有沉降效果，但对于小于等于2.5微米(PM 2.5)的细颗粒物效果不佳，只有活性高的小粒径负氧离子才有明显效果。负离子空气净化器利用空气弥漫性使房间充满负离子实现降尘除尘，给人清新的感觉。但其寿命短，不洁空气会使其浓度降低，对污染物不起作用，作用空间范围有限。 3.1.7. 超声波杀菌 超声波杀菌是利用超声空化效应进行消毒杀菌的水处理技术。在一定功率的超声波辐射作用下，水溶液发生超声空化效应，使得水分子裂解为OH、H等自由基，从而氧化水中的有机物，并进人细菌体内，达到杀菌消毒功效。超声空化效应与臭氧技术联合使用具有能耗低的特点，在水处理中有应用潜力。但超声波杀菌效果与杀菌时间会趋于一个饱和值，且受介质温升的影响。对其它的声化学反应也如此。因此一般的杀菌时间都定在10 min内。单独使用超声空化效应进行消毒处理能耗大、不经济，因而一般用于小规模的消毒处理。 3.1.8. 活性炭 活性炭是用木屑、褐煤等含碳物质为原料，经碳化和活化制成。利用其物理性质及化学性质：吸附、氧化、还原等一系列性质，可对污染物进行有效的吸附。活性炭的净化效果与孔径大小有关，当孔径大小接近颗粒物直径时净化作用最明显，活性炭吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标。吸附能力的大小是用吸附量来衡量的，吸附速度决定了吸附剂与污水的接触时间。活性炭可作水处理的二次处理，属于深度处理环节。具有较好的吸附作用，可有效除污，过滤性能良好。但存在成本较高的问题 [ 14 ]。 3.1.9. 加湿净化 空气加湿净化器，将杀菌剂滴加到溶液中再通超声波雾化器实现雾化扩散，但多项研究表明这种净化技术会引发特定人群的哮喘、加湿性肺炎等症状。另外，利用含氯制剂和过氧乙酸等消毒药剂也可实现空气的消毒杀菌，但产生的气味会使人不适，且很少用于小型空气净化消毒设备中。 3.1.10. 技术对比 上述各种杀菌方法各有优劣，杀菌的方式主要分有大两类，一是过滤吸附。其适用于空气净化器、汽车滤芯、空调中。疫情下，医疗场所中央空调的Hepa高效过滤网是过滤空气中病菌的重要媒介，过滤吸附是当下采用较多的杀菌过滤方式。其优点是过滤性能比较高效，病毒会被吸附。缺点为这种方式具有过滤功能，但杀菌功能较弱，如不定期人工更换将产生恶性循环，且成本较高，更换环节提高了危险性。吸附过滤的技术特点可见，其不适用杀灭危险的病菌中。 还有一类方法是利用化学方法或物理方法进行杀菌。其适用于工业生产过滤，空调，小规模的消毒处理中。利用化学试剂会产生二次废物。反应后的污染物，可能随着气流进入室内。其局限为杀灭危险的病菌中增加人工环节，不够安全便捷。 3.2. 高温空气杀灭技术 高温杀灭病菌技术分为干热灭菌法和湿热灭菌法。原理主要是利用高温使微生物细胞内的蛋白质凝固变性而达到灭菌的目的。如干热灭菌，其包括：焚烧、烧灼法、干烤法、微波消毒灭菌法、红外线灭菌法。通过脱水干燥和大分子变性来实现。一般细菌繁殖体在干燥状态下。80℃~100℃经一小时即可被杀死。如湿热灭菌法(高压蒸汽灭菌)，菌体受热时，环境和细胞内含水量越大蛋白质凝固越快，方法是将待灭菌的物品放在一个密闭的加压灭菌锅内，通过加热，使锅炉隔套间的水沸腾而产生蒸汽。蒸汽增压，从而使沸点增高，高于100℃的温度导致菌体蛋白质变性，从而达到灭菌的目的。加热杀菌法具有无污染，杀菌效果好的特点。食品加工由于卫生和杀菌效果上的要求，通常使用加热杀菌法。 鉴于前述各种方法的比较，针对杀灭新冠状肺炎病毒的特殊要求，本文提出一种通过电热高温空气病菌杀灭方法，配合其它杀菌方法进行辅助实现高效病菌杀灭效率，具有对人体无害、安全环保的特点。 利用物理方法，进行直接高效的杀菌。不同的物理方式杀菌，适用于不同条件下。本次实验须寻求一种，适合杀灭流动气体中病毒的物理方法。杀灭新冠肺炎病毒首先必须保证其杀菌方式的高效性、安全性。可理解为通过物理方法瞬间杀灭病毒，并不产生存在隐患的二次污染。 基本原理：利用高温使细菌的蛋白质组成变性，从而失去活性，达到杀菌的目的。通过电加热高温杀菌方式，使气流通过电热丝所在的高温环境。气流通过混合停留区，随后到达热回收阶段，使用直板式换热器进行热回收。最后散热，常温排出。本文设计的高温空气杀灭病菌原理图以及装置结构示意图如图6。 如图7，该装置系统中设计了热回收，避免了热量的损失。风机设置于加热段前端，常温的工作环境能保证风机的使用寿命。系统运行过程中可将大量废热回收再利用，作为初级热源。利用电加热，热能循环利用，减少维修，提高经济性，且无其他物质的二次污染。 图6. 高温空气杀菌原理图 图7. 高温空气杀菌装置实验示意图 小型空气高温装置，所需杀菌时间短，杀灭效果好，能够更有效地实现杀菌功能。根据现有文献资料及初步研究得到的数据汇总，可以得到在几种常见杀菌方式达到杀菌所需时间的汇总比较如表2所示。 Table 2 Time required for different ways to achieve germicidal efficacy [15 杀菌方式 杀菌时间 1 电晕放电 10小时 2 紫外线照射 1小时 3 电晕放电 + 紫外线照射 90秒 4 光等离子空气净化 20秒 5 高温空气杀菌60℃~100℃ 10秒 6 高温空气杀菌150℃~200℃ 5秒 7 高温空气杀菌300℃以上 1~2秒 表2. 各种方式达到杀菌效果所需时间 [ 15 ] 在疫情下，采用加热杀菌法与空气净化相结合，空气电加热高温杀菌装置通过高温环境在短时间内消杀病菌。空气中的一些流感病毒、致命病菌，给人们带来了危险。电加热高温空气杀毒灭菌免除了化学试剂的使用，由此可以减少后续空气中化学成分净化过程，仅需布置空气中颗粒净化。