system: [SYSTEM]

user: 3. 测试情况与影响因素分析 3.1. 我国电力变压器直流电阻不平衡率标准 国标GB/T6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定( 7.3.2 项)：110 kV级变压器产品应提供所有绕组线端和分接档位的直流电阻。绕组直流电阻不平衡率：相(有中性点引出时)为不大于2%。(无中性点引出时)为不大于1% [ 3 ] 。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时，除应在例行试验记录中记录实测值外，尚应写明引起这一偏差的原因。用户应与同温度下的例行试验实测值进行比较，其偏差应不大于2%。本试验为例行试验。 绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作为分子，三相实测平均值作为分母计算。三相变压器绕组直流电阻不平衡率计算方法：三相中电阻值最大减最小除以三相平均值，即 ( R 最 大 -   R 最 小 ) / R 平 均 的百分数 [ 4 ] 。 对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较。 3.2. 问题变压器高压绕组基本情况 该SZ11-63000/110变压器产品连接组别为YN d11，变压器器身实图如图1。该变压器高压绕组末端引出线连接有载开关K档，有独立调压绕组，调压绕组8个分接段9根分接引线分别接有载开关1~9档，高压零相引线从有载开关引出，连接组别图如图2所示。 3.3. 测试数据及问题处理 3.3.1. 三相绕组测试数据 对测试设备的准确度，我国标准GB/T 1094.1和JB/T-501没有规定要求，而美国标准IEEEC57.12.00规定电阻测量的准确度是±0.5%，温度测量准确度为±1℃。参考这一标准，选择电阻电桥准确度0.2% ± 0.2 μΩ的设备(JYR-40E)，温度计选择±0.1℃的温度计。 JYR-40E采用伏安法单片机进行自动控制的变压器直流电阻测试仪，具体接线如图3所示，各分接档位直流电阻测试值如表1。 对测试数据进行数据透视分析，分别以分接档位为横坐标、绕组ABC三相不同分接档位的电阻值为纵坐标绘制关系变化趋势曲线，结果如图4所示。从图中不难看出每一组分接档位B-O电阻值最大，C-O居中，A-O最小；且各分接档位从1分接至8分接三相直流电阻也是成规律性递减，未出现异常变化。 3.3.2. 影响因素分析及措施 由于影响变压器直流电阻不平衡因素主要有：变压器器身结构导致引线长度不一致引起电阻差异大、ABC三相绕组本身电阻差异较大、绕组出头部位和分接引线连接部位等焊接质量不好导致电阻差异大、温度等因素引起测试误差导致电阻测试值差异大。出现异常时主要考虑从影响因素由易到难进行逐一分析判断。 其他条件相同情况下，导线越长其电阻越大，但此产品引线结构中C相分接引线长度大于B相分接引线，排除因分接引线长度不一样导致B相直流电阻值大。 从图4曲线变化趋势看三相及各分接档位现象及递减规律一样，确认调压绕组及分接开关1-8档位连接部位制造缺陷等不是引起直流电阻不平衡率偏大原因。 图1. 变压器器身 此产品在套装前对单个绕组进行直流电阻测试，其值如表2所示。表中数据可知，高压绕组直流电阻B相最小、A相居中、C相最大，确认B相绕组本身电阻值小。 分析认为，从单个绕组电阻值和引线长度看，正常情况下器身进灶时测量直流电阻值C-O相应该最大，B-O居中，A-O最小，而实际测试中C-O与B-O刚好相反。 导致出现该差异的主要原因是不是B相绕组首线铜导电杆焊接不好，尾端K档分接引线压接不好导致电阻值大，造成B-O电阻值最大。为进一步查找原因，实验组决定将B相首线和末端包扎好绝缘打开，去掉首线导电杆和k档压接头进行类似绕组本身进行直流电阻测量如表3。 从以上数据分析，三相直流电阻值递增差异非常大，A相增加0.0033、B相增加0.0087、而C相减少0.0002。特别是C相套装前为0.3456小于套装后0.3454(因为套装后前面引线加长应该增大)不太和常理，但差异较小不排除因测量误差引起。同时说明B相绕组直流电阻增大不是因为引线连接线焊接、压接以及组部件本身缺陷导致。 导致该差异的主要原因是不是在整体套装过程中将高压B相和C相绕组对换(即将高压B相绕组套C 图2. 变压器连接组别图 图3. 变压器直流电阻测试接线图 图4. 器身高压绕组各分接档位与直流电阻值关系图 Table 1 Test value of DC resistance of high voltage windings in each transformer substation when SFZ11-63000/110 transformer enters ove 分接档位 环境温度高压电阻值 75℃高压电阻值 不平衡率(%) A-O B-O C-0 A-O B-O C-0 1 0.3119 0.3167 0.3137 0.3899 0.3959 0.3921 1.53 2 0.3077 0.3125 0.3094 0.3864 0.3906 0.3868 1.55 3 0.3034 0.3082 0.3050 0.3793 0.3853 0.3813 1.57 4 0.2991 0.3040 0.3007 0.3739 0.3800 0.3759 1.62 5 0.2948 0.2997 0.2964 0.3685 0.3746 0.3705 1.64 6 0.2906 0.2955 0.2921 0.3633 0.3694 0.3651 1.67 7 0.2863 0.2912 0.2879 0.3579 0.3640 0.3599 1.69 8 0.2820 0.2869 0.2837 0.3525 0.3586 0.3546 1.72 9 0.2774 0.2818 0.2783 0.3468 0.3523 0.3479 1.58 10 0.2821 0.2868 0.2834 0.3526 0.3585 0.3543 1.66 表1. SFZ11-63000/110变压器产品进灶时高压绕组各分接档位直流电阻测试值 Table 2 Statistics of test values of DC resistance of single winding set 高压绕组 环境温度高压电阻值 75℃高压电阻值 不平衡率(%) A B C A B C 套装前 0.2734 0.2731 0.2765 0.3418 0.3414 0.3456 1.22 表2. 单绕组套装前直流电阻测试值统计表 Table 3 Table of each phase resistance test value discrepancies when removing the first wire guide pole and the K pressure connector with the value before the packag 高压绕组 环境温度高压电阻值 75℃高压电阻值 不平衡率(%) A B C A B C 去掉导电杆和压接头 0.2761 0.2801 0.2763 0.3451 0.3501 0.3454 1.44 套装前 0.2734 0.2731 0.2765 0.3418 0.3414 0.3456 1.22 差异 0.0027 0.0070 -0.0002 0.0033 0.0087 -0.0002 表3. 去掉首线导电杆和k档压接头与套装前各相电阻测试值差异情况表 相，C相绕组套B相)以减小直流电阻不平衡率。如果假设成立，则三相直流电阻值递增如表4。 从以上数据分析，三相直流电阻值递增规律正常，A相增加0.0033、B相增加0.0045、而C相减少0.0040。这样出现器身B-O最大，C-O居中，A-O最小就有可能。 但从三相绕组套装前与进灶时电阻值递增情况：A相0.0033、B 1 相0.0045、C 1 相0.0040差异还是较大，其中B 1 与A(0.0045-0.0033)/0.0033 = 36%、C 1 与A(0.0040 − 0.0033)/0.0033 = 21%。造成该差异原因是否是整体套装烘烤后，由于B相器身处于中间，空气流动最慢，A相处于器身装配间大门处，空气流动最快，C相在器身装配间内壁处，空气流动较慢，短时间内，测试时器身内三相绕组实际温度不一致导致的呢？。其中进灶时B相温度最高电阻测量值变化最大，A相温度最小电阻测量值变化最小(最接近环境温度)。 为进一步分析三相绕组是否因进灶时实际温度不一样导致直流电阻测试值变化规律不一样引起直流电阻平衡率增大，于是对器身进行煤油气相干燥处理真空注油后，静置72小时成品试验进行直流电阻值测试值(保证三相温度绝对一样的状态)和进灶时直流电阻值比较分析如表5 (分析绕组温度不一样直流电阻值不一样)。 从以上数据分析：SFZ11-63000/110变压器产品成品试验时(三相温度一样)，三相直流电阻不平衡率各分接档位都明显降低，都小于1.5%。其中9档(无分接引线)从1.58%降低到1.37% (降低了0.21%)，最大分接1挡也从1.53%降低到1.34% (降低了0.19%)。这样的变化规律与前面分析三相进灶时绕组实际温度不一样，会影响其测试的直流电阻值变化不一样，进而影响三相直流电阻不平衡率增大的原因是基本吻合的。如图5所示，进灶时和成品试验时各分接与ABC绕组电阻值变化趋势曲线进行对比分析看，A2-O与A1-O各分接变化是最大的。 3.3.3. 进一步以9档测试结果进行对比分析 因9挡时测试直流电阻值最接近绕组本身直流电阻值，把9档各时段测试的直流电阻值进行比较分析，如表6所示。 以上数据差异分析：套装前和进灶时单个绕组差异A相0.0033、B 1 相0.0045、C 1 相0.0040；成品时和进灶时绕组差异A相0.0015、B 1 相0.0008、C 1 相0.0008其中都是A相增加最大(成品测试时，电阻值A与B 1 C 1 比较差异达到(0.0015 − 0.0008)/0.0008 = 87.5%)。分析认为器身真空干燥后成品试验测试直流电阻时，三相器身绕组温度一样(都高于进灶时环境温度)。而进灶时A相温度最低电阻测量值最小，在成品试验时测试值增量就越大，而进灶时B 1 C 1 相温度相对高电阻测量值偏大，在成品时测试值增量反而偏 小，这与上面的分析基本吻合。说明绕组测试时各绕组的实际温度也是影响直流电阻值一个重要因素。