DreamBlooms/HansPub-15000-to-45000 huggingface dataset:
system: [SYSTEM]

user: 2. 故障电流分布定位故障原理 根据电路的基本原理，GIS母线发生故障后，故障电流的分布是有一定规律的。若已知母线各气室、断路器、隔离开关的电气参数及连接关系，假设各气室发生故障，则根据电路学知识可以很简单的计算出各气室发生故障时的故障电流分布 [ 2 ] ，将各故障电流分布与故障时录波器所录故障电流进行比较，比对结果最接近的假设故障点就是定位的故障点。 以母线 接线为例，GIS母线故障后故障电流分布原理如图1所示。 如图1所示， 母上的气室为 ， 母上的气室为 ，断路器 、 、 连接于 母和 母的 气室，断路器 、 、 连接于 母和 母的 气室，当 母 气室发生故障时，流过各出线及断路器的故障电流分布如图1所示，根据电路基本原理可知：流入某节点的电流等于流出该节点的电流。故可知图1各分布电流满足以下的关系： (1) 在已知各气室、断路器及隔离开关电气参数的情况下，将故障时的故障录波器测出的各出线电流 、 、 、 当作恒流源，假设两条母线的各气室发生故障，根据式(1)的关系使用计算机可以很简单的算出各气室发生故障时流过各断路器的电流 、 、 、 、 、 ，将根据出线电流算出的各断路器电流与故障录波器测出的各断路器电流进行比较，比对结果最接近的假设故障点的就可以认为是GIS母线的故障点。
system: [SYSTEM]

user: 3. 母线故障时系统处理措施 本GIS母线故障定位软件中的母线一次模型是根据GIS母线实际结构人工绘制，且可以录入各元件的电气参数，并可以设置各断路器的分合状态。 假设某母线的结构和图1一样，在故障时的开关方式为： 、 、 、 闭合、 、 断开，则该母线一次模型如图2所示。 图1. GIS母线故障电流分布原理简图 图2. GIS母线结构示意图 当母线上某个气室发生故障后，使用本软件定位故障点的处理过程为：获取故障信息、假设故障点计算、故障点定位。 3.1. 获取故障信息 当GIS母线发生故障，故障录波器将启动录波，各出线及断路器的故障信息将保存在故障录波文件之中，但录波文件中除了这些故障信息外，还包含很大一部分无用的数据。 本GIS母线故障定位软件通过元件名称匹配录波文件中的数据[ 3 ] ，将假设故障点计算需要用到的数据从录波文件读取到软件中。如：流过 的故障电流是从录波文件中对应于元件名称为 的故障信息中读取。假设读取的各元件信息如表1所示。 3.2. 假设故障点计算 将所有断路器及出线的故障电流读取完毕后，根据图2所示的结构模型即可进行假设故障点计算。 分别假设 母 、 至 母 发生故障，根据表1所有出线的故障电流，计算出各气室故障情况下的所有断路器电流[ 4 ] ，并与表1所有断路器电流比对，计算出幅值及角度偏差。 假设在 母 气室发生故障时计算出流过断路器 的A相电流幅值为 ，角度为 ，则： 幅值偏差为： (2) 角度偏差为： (3) 根据式(2)及式(3)可以算出各断路器的电流幅值及角度偏差，并可以得出在各气室发生故障情况下的所有断路器电流最大偏差及平均偏差，如表2所示。 3.3. 故障点定位 本GIS母线故障定位软件通过将计算出的偏差度与设置的偏差度比对定位故障点，若设置的最大偏差为3%，平均偏差为1%，且表2中只有 母 对应的最大偏差小于3%同时平均偏差小于1%，则可定位故障点为 母 气室。 Table 1 The table of component fault informatio 名称 类别 相别 幅值 角度 出线1 出线 A B C … T 023 断路器 A B C 表1. 元件故障信息表 Table 2 The table of fault current deviatio 故障点 母 … 母 幅值 最大偏差 … 角度 最大偏差 … 幅值 平均偏差 … 角度 平均偏差 … 表2. 故障电流偏差表
system: [SYSTEM]

user: 4. 改进思路 4.1. 存在的问题 本文第2章及第3章详细介绍了基于故障电流分布的GIS母线故障定位原理及处理措施，由于此方法是通过计算机计算来定位，故相比SF 6 微水测试法此方法具有精度高、速度快、成本低的优点。 但由于该软件是一个离线的系统，在故障发生后无法直接获取故障信息，需要人工先从故障录波器选取故障录波文件，再将该录波文件导入该GIS母线故障定位软件，这个过程对母线故障点定位的速度有很大的影响。故为了解决这一问题，提出了改进思路。 4.2. 改进的思路 针对4.1提出的问题，本文提出的改进思路为：将该GIS母线故障定位软件与故障录波器对接，当发生故障启动录波后，会自动将录波文件传给GIS母线故障定位软件，这样就可以在故障发生后，直接进行假设故障点计算，使得故障点的定位速度大大提高。 改进后，若母线发生故障导致故障录波器启动，则该GIS母线故障定位软件会自动获取本次录波的文件，并根据启动录波的时间点自动解析该时间点对应的各元件故障电流，基于此故障电流根据第3章节所介绍的处理措施就可以快速的定位到故障发生在母线上的哪一个气室。 由以上分析可知，改进后系统获取故障信息的速度比人工选取故障信息要快的多，使得故障后定位隔离故障的效率大大的提升。
system: [SYSTEM]

user: 5. 结语 本文主要研究了某电力调度单位基于故障电流分布研发的GIS母线故障定位软件，分析了其故障定位的原理及发生故障后的处理方案，并提出此方案的缺点及针对该缺点的改进思路。为相关运维人员提供了理论依据，对GIS母线故障后快速隔离故障并恢复电网的运行有非常重要的作用。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 学校体育氛围是学校的大学生在体育教学、健身运动、运动竞赛、体育设施建设等活动中逐步形成的具有本校特色的体育活动气氛，是大学生共同感知和认同的，和学校的体育设施、学校体育社团、大学生对体育的动机等内容相联系，是校园体育文化建设重要的组成部分。学校体育氛围是体育精神与物质的整合体，是建设校园文化的重要组成部分，通过丰富多彩的活动，培养学生的参与意识，促进学生健全人格、情感和价值观的形成。本课题对我校社团学生和非社团学生体育锻炼情况进行调查，通过调查了解现状，旨在推动大学生体育锻炼传统模式的改革，使学校的体育氛围更能影响大学生体育锻炼的需求并针对所发现的问题寻找相应的对策。 关键词 :大学生，体育氛围，体育锻炼，体育设施，兴趣与动机
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 1.1. 课题的目的和意义 随着我国近几年教育体制改革的不断加深，社会方面对学生全面身体素质的提高也有着迫切的需求，特别是我国第三届教育工作会议的开展，更是将学校教育中树立“健康第一”的教育思想明确为今后的第一指导思想。为培养学校学生的健身意识和自觉锻炼习惯，体育锻炼成为大学生培养健身意识和自觉锻炼习惯的重要组成部分。为了响应国家素质教育的号召，使学生加深对体育锻炼的理解和提高学生对体育锻炼的兴趣，本课题对山东某大学的学生体育锻炼情况进行调查，通过调查了解现状，旨在推动大学生体育锻炼传统模式的改革，使学校的体育氛围更能影响大学生体育锻炼的需求并针对所发现的问题寻找相应的对策。从而使学生积极参加体育锻炼活动以及课外体育活动，增强身体素质，进而达到提高学生身体健康、心理健康的目的。此时，大学生正处于青春发展发育的后期阶段，在这一阶段在校大学生的行为模式、生活习惯和道德情操等方面，都将会在这一阶段逐渐走向成熟[ 1 ] 。对大学生提出参加体育活动进行锻炼的确切任务，能帮助他们培养体育锻炼的兴趣与动机，提高其自身的意志品质，对不良的生活方式进行纠正，进而加强学生自身的健康并对其的责任感和自觉性有一定的加强提高，进而让学生形成终身体育的意识。学生自身的健康关系到全社会的公共健康的水平，同时在校大学生作为国家未来的接班人，在此刻进行相应的提高显得尤为重要。 1.2. 文献综述 1、体育氛围对学生体育锻炼行为的影响。近年来，戴霞、刘书元、孙弘、马新东、高前进[ 2 ] 、林波、徐鑫钱[ 3 ] 等许多高校科研工作者以及体育工作者在诸如高校体育社团锻炼行为影响因素[ 4 ] 、体育环境、学生参与体育锻炼心理、体育与健康等方面进行了大量的研究，积累了大量的文献资料，并对大学生的体育氛围与体育锻炼行为进行了详细调查。 (1) 体育社团对我院学生体育行为的影响分析。苏孟杰[ 5 ] 对我校200名没有参加体育社团学生和150名参加体育社团的学生进行了体育行为的调查，结果发现，参加体育社团的学生课余锻炼的比率和每次锻炼的时间明显比没有参加体育社团的学生高，大学生体育社团作为高校体育的组成部分在学生的体育活动中起到越来越重要的作用。通过对我校部分学生的调查分析，使我们更进一步了解高校体育社团在对学生体育锻炼行为的作用。 (2) 蒋俊如，陆丽娟等[ 6 ] 在对大学生体育锻炼行为与环境的分析研究中认为，大学生参与体育锻炼活动运动与学校体育环境有着密切的相关性，为此可以看出，优化学校体育运动的环境有助于提升在校大学生参与体育锻炼的动机与兴趣，为大学生提供良好参与体育锻炼环境，从而更好地调动学生自觉进行体育锻炼行为的积极性。 (3) 高校学生体育锻炼行为与身心健康协调发展的研究。乌丽丝、图日根等[ 7 ] 对内蒙古4所高校大学生体育锻炼行为进行了调查，分析了大学生心理健康发展的相关环境。结果表明，目前学生参加课余体育锻炼的现状并不乐观。学校教育对学生健康行为的养成和文体锻炼效果的促进缺乏一定的认识和指导。针对存在的问题指出：必须树立正确的健康观念，尤其注重心理健康在整体健康中的重要作用。 2、学校体育氛围的影响因素与学校体育的应对。王斐[ 8 ] 认为体育氛围对学生体育锻炼行为的影响主要有以下几个方面需要进一步研究： 第一，学校中的体育社团等组织对大学生体育锻炼行为的影响。 第二，学校内的体育锻炼环境对大学生体育锻炼行为的影响。 第三，大学生体育锻炼行为与身心健康的关系。 第四，体育场馆的开放对大学生体育锻炼行为的关系。
system: [SYSTEM]

user: 2. 研究对象与研究方法 2.1. 研究对象 研究对象我校参加社团的学生120名，非体育社团的学生120名。 2.2. 研究方法 2.2.1. 问卷调查法 问卷的设计采用社会学常规方法，最后经过效度和信度检验，到达本科毕业论文的问卷设计要求，并于2015年4月4日至8日晚，利用晚上学生都在宿舍的时间在山东某大学发放问卷400份，回收问卷380份，回收率达95.0%；其中有效问卷360份，有效率94.74%，有效问卷中男生问卷170份，女生问卷190份。 2.2.2. 参与观察法 2015年3月6日至2015年4月20日期间，利用学生上课或课余时间参与体育锻炼，通过观察的方式对学生的上课情况进行现场听讲，对学生的课外体育锻炼进行现场考察，观察大学生对体育锻炼的参与程度，共观察五十次，并作了相关的观察记录。 2.2.3. 文献资料法 2015年4月12日~4月20日期间，分别在体育教育行政部门、某大学文科书库、某大学体育学院资料室、某大学图书馆网站、中国知网等学术期刊网，查阅包括16种体育类核心期刊在内的50余篇相关题材的学术资料，并对其中重要的20篇论文资料进行下载并打印备用。 2.2.4. 访谈法 2015年3月5日~3月9日期间，对在山东某大学各体育社团部分学生在宿舍、活动训练现场进行面对面的访谈；2015年3月7号~15号期间，在宿舍、教室等场所分别抽取非体育学院的部分学生进行访谈。了解他们对体育氛围对大学生体育锻炼行为的影响的基本情况和切身体会。 2.2.5. 数理统计法 2015年4月29日，对收回的有效问卷进行归纳整理，用Excel 2003、SPSS 17.0等相关软件进行数据的分析和处理。
system: [SYSTEM]

user: 4. 结论与建议 4.1. 结论 在体育锻炼的过程中，要注重社团活动内容的丰富性和活动目的的多样性，丰富课余生活对大学生生活习惯的培养，提高参加体育锻炼的积极性，树立良好体育锻炼的指导思想，提高当代大学生体育锻炼的意识，充分发挥体育对大学生生活习惯的作用。同时还要注重我校的体育环境的作用，体育器材场地的开放程度，学生的参与程度，都是一个重要的因素，影响着体育锻炼行为的发生，在环境允许的条件下，要充分发挥大学生的主观能动性，使他们积极主动的投入到体育锻炼当中去，使他们充分认识到体育锻炼对促进自我身心健康、提高生活质量的重要性，使他们自觉地去选择适合自己的、健康的、科学有效的体育锻炼手段和方法。大学生在参与体育锻炼中，有的学生是为了在紧张的学习之余通过参加体育锻炼活动，以达到调节精神、缓解紧张情绪、消除疲劳目的，有的学生是为了健身等。因此，我们可以充分地利用体育锻炼形式的多样性、层次的多样性以及学生的多样化需求进行相应的体育锻炼，这对提高大学生的全面发展具有非常积极健康的作用和意义，对我校学生形成良好的体育锻炼行为起着至关重要的作用。 与此同时，学生增强体育锻炼意识的方式还可以体现在以下方面： 1) 参加体育社团的大学生参与体育锻炼的意识较强，学生对体育锻炼具有较高的主观认识以及积极参与体育活动的行为意识； 2) 当代大学生参与体育锻炼形式多样化，活动项目较多，但是活动时间比例少，且活动频度较低，因此可以增加这方面的比重； 3) 山东某大学大部分大学生参加体育活动的动机是比较积极的，其体育价值观是积极向上的。 4.2. 建议 4.2.1. 注重社团体育锻炼的宣传力度 体育社团倡导学生自主能力的培养，以灵活性形式促进我院学生整体素质的培养，也使我院学生的体育行为得到进一步的提高，并使我院学生在体育社团的活动中树立终身体育的思想。通过本次调查特提出以下建议：1) 正确的管理和引导体育社团的发展，使社团的建设和管理进入良好的轨道。2) 我院应加大体育社团经费的投入力度，使体育社团的功能和作用得到充分的发挥，不断促进我院学生养成体育锻炼的习惯，这也是对我院体育教育的有益补充。 4.2.2. 良好的体育环境对大学生体育锻炼行为有促进作用 大学生活应该是多姿多彩的，学生在良好的校园体育环境中努力学习，积极进取，因此学校应组织学生参加各种有益于健康发展的活动。学校体育设施是影响大学生体育锻炼活动的重要因素。近年来，随着我校的不断扩招，体育运动场地过小、器材较少的问题日益显现，这些都制约着体育活动的有效开展。所以，校院领导要高度重视体育场馆建设，合理利用校内外的体育资源，尽量在高效益、少投入的原则之下，更新学校的体育场馆以及体育设施，争取给学生创造一个良好的体育氛围和外部环境，以最大化地满足各个层次、爱好各异的学生进行自己喜爱的体育活动。 4.2.3. 在体育锻炼过程当中，要注重身心健康 体育锻炼促进身心健康教育的观念逐渐被人们接受，体育锻炼不仅可改善情绪，增强自我攀念，协调人际关系，而且能消除疲劳，减轻或消除心理疾病，达到真正健身的目的。因此学校要丰富体育内容多样化(体育游戏，集体练习、竞赛教学法，多种体育比赛等)，要有明确的目标导向能最大限度地动员学生投人到体育锻炼中去，真正构筑以健康为目标的体育锻炼体系。在学校中应充分利用各种媒体和途径，开展多种形式的体育锻炼方式和体育环境的建设并在体育锻炼活动中，促进学生健康行为的形成。 4.2.4. 我校应营造积极的学校体育活动氛围的措施 营造积极的学校体育活动氛围，就必需首先营造积极、和谐的体育社团氛围，体育社团的目的是激发运动兴趣的形成，培养学生进行终生体育锻炼的意识和习惯。其次应提供多样化、现代化的体育设施，在体育活动中营造出和谐、愉快、积极的氛围，这能够激发学生对体育锻炼的兴趣和自主性，让学生好学、乐学，提高对体育锻炼的兴趣。定期开展丰富多彩、形式多样的课外体育活动课外体育活动是体育课的延伸和补充，它是学校体育的重要组成部分，是营造学校体育氛围的重要环节。根据我校大学生体育锻炼活动的氛围情况，可在提高我校学生体育锻炼行为影响方面进行认真的修改与完善。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 本文提出一种基于模糊层次分析法的阶梯电价方案评价决策体系。该体系在指标选择中考虑了居民侧，社会侧和供电侧三方面的利益。利用线性支出等原理量化评价指标，利用模糊层次分析法，结合相对隶属度值，得到定量评价综合指标，并通过实例计算说明了该评价决策体系的科学性和可操作性。 关键词 :阶梯电价，模糊层次分析法，相对隶属度，定量评价
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 随着电力改革的深入发展，我国大部分地区开始实行居民阶梯电价机制。这是从三个方面考虑的：一是合理反映用电成本，二是公平负担，三是促进节能减排[ 1 ] 。因此，阶梯电价方案设计的科学与否将会对社会发展产生较为深远的影响。 目前，在如何评价阶梯电价方案方面，国内外学者做了一些研究。主要涉及用户响应[ 2 ] 、对供电公司利益影响[ 3 ] 、对居民消费支出的影响[ 4 ] 、对社会福利的影响[ 5 ] 以及节电效果[ 6 ] 等方面。这些评估研究为单一方案的多因素预期效果或多个方案的单目标决策提供了参考，但未涉及多个方案的多准则决策，而这一问题正是当前阶梯电价政策实施初期亟待解决的基础性问题。 本文针对上述问题建立了阶梯电价多方案多准则定量评价体系。首先对各评价准则选取具有代表性的评价指标，运用线性支出等原理对每个指标进行定量计算，并采用相对隶属度值对其进行模糊评价。再利用模糊层次分析法计算各指标的权重，减少人为因素的影响，给出相对客观的指标权重值。最后，结合相对隶属度，给出各方案的多准则综合评价指标，可为阶梯电价方案的科学决策提供参考依据。
system: [SYSTEM]

user: 3. 构建基于模糊层次分析法的评价 3.1. 层次分析法的一般步骤 1) 构造判断矩阵及其标度。采用两两比较法将因素之间的相对重要性按一定标度定量化，并将其标度值排成方阵，构成了判断矩阵P。 2) 层次排序及其一致性检验。层次排序的过程也就是求解指标体系某层相应因素对于上一层某因素相对权值的过程。 3.2. 阶梯电价综合评价指标体系权值的确定 在第一步建立了系统层次模型后，上下层次之间的隶属关系就随之确定了，接下来就是要构造各层次元素的模糊判断矩阵。本文因素间的两两对比，引入九分位相对重要比例标度，构成判断矩阵A。矩阵A各元素A ij 表示横行指标A i 对各列指标A j 的相对重要程度的两两比较值[ 9 ] 。 而由于A是一个正互反矩阵，每次判断时，只需要作 次比较即可。 3.3. 权重向量W的计算 权重向量W的计算方法有很多种，比如几何平均法，算术平均法，特征向量法，最小二乘法[ 10 ] 。本文使用几何平均法来计算，具体计算方法如下 (26) (27) 将W i 归一化得： (28) 即各指标的权重系数值。 判断矩阵标度值用专家调查法获得，具体标度值如图1中各数值所示。 根据上文的权重计算方法，计算准则层权重值。准则层包含三个因素子集：B 1 ，B 2 ，B 3 。根据图1中所给的标度值，其判断矩阵为 (29) 由此可以得到权重系数矩阵 (30) 对其进行一致性检测：当 ，则判断矩阵具有一致性，说明以W各个分量作为相应各个因素的权值分配是合理的。 同理，C层上的因素分别属于B 1 ，B 2 ，B 3 ，根据图1给出的标度值，分别给出判断矩阵C 1 ，C 2 ，C 3 ，本文中判断矩阵均取得满意的一致性。 (31) (32) (33) 分别得到W 1 ，W 2 ，W 3 为 (34) (35) (36) 根据式(30)，(34)，(35)和(36)，则可以得到本文的权重集为 权重值和相对应评价指标的评价值相乘后求和，得到最终的模糊评价综合指标： (37) 根据各个方案的 给出评语等级如表1。
system: [SYSTEM]

user: 4. 实例分析 N市有A，B，C三种阶梯电价方案选择，如表2。 4.1. 各项指标计算 1) 居民承受能力 设低收入居民电费承受指数为A = 1%，由统计资料可知，N市低收入居民每户的月平均用电总量为150kW·h，则三种方案总的月平均用电支出为 A方案： B方案： C方案： 对收入居民每户的月平均收入m = 10，000 (元)，则 。根据式(2)，这三种方案本指标的评价值为 (38) 2) 居民舒适度 由统计资料可知N市居民用电量在180度以内的户数占总户数的78%，在204度以内的为85%，在230度以内的为93%。 根据式(3)，可以得到这三种方案本指标的评价值为 (39) 3) 节电意识的培养 由统计资料可知N市用电量高于平均居民用电量100%的用户数占总用户数的比例为5%，即b = 5%。 Table 1 Comment grad 阶梯电价方案评语 分数 很好 90~100 较好 80~89 一般 70~79 较差 60~69 很差 0~59 表1. 评语等级 Table 2 Three schemes of tiered electricity pricin 方案 第一档 第二档 第三档 方案A 分段电量 0~204 204~348 >348 分段电价 0.5283 0.5783 0.7783 方案B 分段电量 0~180 181~330 >330 分段电价 0.5283 0.5783 0.7283 方案C 分段电量 0~230 231~400 >400 分段电价 0.5283 0.5783 0.8283 表2. 三种阶梯电价方案 根据式(4)，可以得到这三种方案本指标的评价值为 (40) 4) 节能效果评价 由统计资料可知，平均每户家庭的月基本用电量为180度，则 ，平均每户家庭的月总支出为6275，平均每户家庭的月基本生活支出为3097，则 。取 。根据 。实行阶梯电价前 取0.5283，实行后则按照各方案各阶梯电价来取值。则我们可以算出不实行阶梯电价时的用电量为 。则施行三种阶梯电价后的用电量分别为： ， ， 。由此可以得到 ， ， 。 根据式(8)，这三种方案本指标的评价值为 (41) 5) 对CPI的影响 对于N市，通过相关统计数据可以得到： ， ， ， ， ， ， ， ， ， 。带入下式 ，可以得到A，B，C三种方案的CPI变化。根据式(10)，可以得到三种方案本指标评价值为 (42) 6) 供电公司利润 本市具有231万户居民，具体情况见表3。 根据 ，其中E为平均电费消费预算， 为第s个等级消费者购买第i个阶梯用电的基本需求量(即满足消费者的基本需求量)这里修正 系数，分别取0，0.1，0.01。三种方案施行后的情况，见表4。 则可以算出原来售电总额 ，原来的用电量为60，614万kWh。 又根据式(12)，可以得到三种方案收入变化为 根据式(13)，电量的变化为 Table 3 Residents’ basic situatio 基本情况 家庭月收入/万元 平均电费消费预算/元 所占比例 平均基本生活用电/kWh 富裕家庭 >10 530 3% 412 中产家庭 2~10 397 24% 323 工薪家庭 0.5~2 216 50% 180 贫困家庭 <0.5 50 23% 150 表3. 居民基本情况 Table 4 Implementation of the schem 方案 基本情况 实施阶梯电价前用电量/kWh 实施阶梯电价后用电量/kWh 第一档 第二档 第三档 总计 A 富裕家庭 522 204 144 162 510 中产家庭 406 204 144 49 397 工薪家庭 225 204 16 0 220 贫困家庭 160 159 0 0 159 B 富裕家庭 522 180 150 181 511 中产家庭 406 180 150 67 397 工薪家庭 225 180 40 0 220 贫困家庭 160 159 0 0 159 C 富裕家庭 522 230 170 110 510 中产家庭 406 230 166 0 396 工薪家庭 225 220 0 0 220 贫困家庭 160 159 0 0 159 表4. 各方案实施后情况 配电网损一般为3%，上网电价为0.47元/kWh，又根据(14)，(15)得到成本变化为： ， ， ， 。又根据式(16)，得到 ， ， ， ，根据式(17)，本项指标三种方案评价值分别为 (43) 7) 电价上涨空间 根据统计资料可知N市中居民每户平均每月用电为220度，电费 ，则三种方案下其电费分别为： ， ， 。居民每户月平均收入为8000元。则三种方案电费占收入比分别为： ， ， ，根据式(18)得到本指标三种方案评价值为 (44) 8) 智能计量设施投资成本 需要更换的电能表约花费200元，231万户共需要260万只表(有10%轮换裕度)，根据式(19)，得到T = 52，000万元。由上文可知供电公司利润为 ， ， 。三种方案下的负担不同，根据式(21)得到本指标三种方案评价值为 (45) 9) 社会福利计算 根据图1，和式(22)，消费者福利为： ， ， 。又根据式(23)，可知 ， ， 。根据式(24)， ， ， 。根据式(25)，可以得到本项的评价值为 (46) 4.2. 综合评分 根据上文已经给出的模糊层次分析法权重集： ，再和对应评价指标的评价值集 相乘，得到最终的模糊评价综合指标 ： ， ， 。 由此我们可以看出，三种方案在评分上相差不大。其中，方案C在总分上最高，说明综合评价中，方案C最优。在本文的评价体系中，节能减排权重占的比例比较大，所以方案C在这方面比较有优势，具体体现在居民舒适度，节能效果，社会福利三个方面相对其他两个方案有优势。
system: [SYSTEM]

user: 5. 结论 本文着重从指标计算和模糊层次分析法两个方面来进行评价体系设计。根据阶梯电价的实施目的，筛选出了阶梯电价方案评价关键指标，给出量化计算方法，利用相对隶属度值，统一指标值的数量级和大小；利用模糊层次分析法，对指标的权重进行计算。利用每个指标的权重值和对应模糊评价指标值相乘并求和，得到各方案的最终综合评价值，该分值反映了各方案预计实施效果，可以为阶梯电价方案的科学决策提供参考依据。 与现有文献的阶梯电价方案评估不同，本文提出的阶梯电价方案评价指标体系的特点主要体现在： 1) 本文对指标的计算是通过数学模型建立的函数，计算具有客观性和可操作性，能够根据统计数据体现不同地区的不同特点。 2) 本文采用模糊层次分析法对阶梯电价各个指标的权重进行了综合评价，综合考虑了各方面的因素，体现了评价的全面性，可以在多个指标中进行权衡，科学决策，选出一个较为合理的实行方案。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 目的：探索四叶参、黄精、黄芪、楤木提取液对小鼠抗疲劳及抗衰老能力的影响。方法：将四叶参、黄精、黄芪、楤木经过烘干、粉碎后制备提取液；将小鼠分成高浓度组、低浓度组和对照组，分别灌胃四周后，观察小鼠负重游泳实验时间，检测小鼠肝糖原和肌糖原的含量和血清MDA的含量。结果：高浓度和低浓度的四叶参、黄精、黄芪、楤木提取液均能延长小鼠负重游泳的时间(P < 0.05)，增加肝糖原和肌糖原的含量(P < 0.05)，减少血清MDA的含量(P < 0.05)。结论：四叶参、黄精、黄芪、楤木提取液能增强小鼠的抗疲劳能力和抗氧化能力。 关键词 :中药提取液，抗疲劳，抗衰老，小鼠
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 如今，随着社会的发展，生活水平的提高，人们的生活节奏越来越快，生活压力也越来越大。在这种情况下，面对日常的生活、学习和工作，人们经常会感到疲劳。这不仅对我们的生活、学习、工作产生了影响，还损害了我们的身心健康，给学习和工作造成了一定的困扰。同时在这种快节奏的生活中，因为压力大，睡眠不足等原因，也加速了我们的衰老，降低了身体的机能。为了缓解日常生活中所产生的疲劳，提高我们的健康水平，提高运动员的运动成绩，通过对一些传统的中药进行了研究，以探索它们对疲劳的缓解作用及抗衰老的作用。中医因擅长对人体进行整体调理，综合调整人体免疫机能，平衡机体阴阳气血内环境，促进人体阴阳平衡、气血调和，在治疗疲劳方面有其独特优势。近年来，随着现代药理学理论及现代生物技术的更新，消除疲劳的机制及方法研究不断深入，传统中药凭借其疗效确切、副作用小等独特优势，成为了抗疲劳研究的热点[ 1 ] 。在以上的基础上，我们采用泰山四叶参、楤木、黄芪、黄精这四种中药组方进行了抗疲劳及抗衰老的研究。 四叶参(Radix Codonopsis Lanceolatae)又名奶参、羊乳、山海螺、白蟒肉、狗头参、乳头薯、乳薯，是桔梗科党参属植物四叶参的根，与泰山何首乌、黄精、紫草并称为泰山四大名药。有研究显示其提取物具有镇咳、镇痛抗炎、抗疲劳、抗氧化及抗衰老等作用 [ 2 ] 。黄精(Polygonatum sibiricum Delar)又名老虎姜、鸡头参。为百合科植物滇黄精、黄精或多花黄精的干燥根茎。黄精是药食两用中药，在我国应用历史悠久，分布广泛。具有补气养阴、健脾、润肺、益肾、抗疲劳之功效，可用于治疗脾胃虚弱，体倦乏力，口干食少，肺虚燥咳，精血不足，内热消渴等症 [ 3 ] 。黄芪(Leguminosae)是豆科植物，是一种常用的补益中药，具有补气表固，益气活血，排毒，抗疲劳等增强机体抵抗力的作用 [ 4 ] 。用于气虚乏力，食少便溏，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，痈疽难溃等症。楤木(Aralia chinensis L)为五加科楤木属植物，该属植物主要以根及根皮入药，有祛风除湿、抗疲劳、利尿消肿、活血止痛的作用。 目前国内有一些对黄精、黄芪抗疲劳及抗衰老的研究，也取得了一定的成果。金英子，曲香芝等 [ 5 ] 研究复方黄精对小鼠耐缺氧及抗疲劳能力的影响，得出复方黄精可明显提高小鼠心脑耐缺氧能力，降低组织耗氧量，4.2 g/kg复方黄精可不同程度地提高小鼠抗疲劳能力。吴晓岚，王玉勤等 [ 6 ] 研究黄精和玉竹二种中药对小鼠抗疲劳作用的影响及其可能的作用机制。吴铭，周桃英等 [ 7 ] 进行了黄芪多糖抗疲劳作用研究，黄芪多糖可延长小鼠负重力竭游泳时间，降低机体血乳酸的积累，增加肝糖原的储备，起到延缓疲劳发生、提高运动能力的作用。但是对楤木在这方面的研究几乎没有，对四叶参的研究也比较少。同时，利用中药的协同原理，将这四种中药联合起来对小鼠抗疲劳及抗衰老的研究还未见报道。因此，我们研究四叶参、黄精、黄芪、楤木这四种中药提取液对小鼠抗疲劳能力及抗衰老能力影响。
system: [SYSTEM]

user: 2. 实验材料与方法 2.1. 实验材料与仪器 2.1.1. 实验药材 四叶参 购自泰安市泰山四大名药科技有限公司 黄精 购自泰安市泰山四大名药科技有限公司 黄芪 购自泰安市药材批发公司 楤木 采自泰山北麓 2.1.2. 实验动物 昆明种雄性小鼠30只，体重18~22 g，由山东鲁抗股份有限公司提供。 2.1.3. 实验仪器 游泳箱 规格：50 cm × 50 cm × 40 cm，水温(26 ± 1)℃。 离心机：LD5-2A型 北京医用离心机厂 电子分析天平：FC104 上海恒平科学仪器有限公司 电热恒温干燥箱：DHG-9147A 上海精宏试验设备有限公司 单列八孔水浴锅：HH.SY11.N 北京市长风仪器仪表公司 中草药粉碎机：FW-177 天津市泰斯特仪器有限公司 丙二醛(MDA)测试盒：南京建成生物工程研究所 肝/肌糖原测试盒：南京建成生物工程研究所 微波炉：WD750ASL23 广东格兰仕微波炉电器制造有限公司 旋转蒸发仪：RE-52A 上海亚荣生化仪器厂 紫外分光光度计：上海美谱达仪器有限公司 2.2. 实验方法 2.2.1. 四叶参、黄精、黄芪、楤木提取液的制备 烘干：将四叶参、黄精、黄芪、楤木切片，在60℃烘干箱内烘至恒重。 粉碎：将烘干后的四叶参、黄精、黄芪、楤木在粉碎机中分别进行粉碎。 浸泡：分别称取粉碎好的四叶参450 g、黄精360 g、黄芪135 g、楤木180 g，所占比例分别为40%、32%、12%、16%。按照药、水比为1:20的比例分别加水9000 ml，7200 ml，3600 ml，2700 ml，共加水22，500 ml，分别放入烧杯内，浸泡6~8小时。 提取：用微波炉进行提取，提取10分钟。 过滤：微波炉提取后，用四层纱布进行过滤，楤木过滤后还需要用无水乙醇进行再提取、过滤。 浓缩：将滤液用旋转蒸发仪蒸发浓缩，浓缩浓度为0.5 g/ml。 将浓缩液装瓶，存放于4℃冰箱备用。 2.2.2. 小鼠负重游泳实验 将30只雄性小鼠随机分成3组，每组10只，分别为高浓度组、低浓度组和对照组。高浓度的提取液浓度为0.25 g/ml，低浓度的提取液浓度为0.125 g/ml。高浓度组和低浓度组分别灌胃0.2 ml/10g的提取液，对照组灌胃0.2 ml/10g的生理盐水，每天一次，连续灌胃四周。末次灌胃给药30 min后，在小鼠尾根部负荷8%体重的铅丝，置于游泳箱内进行游泳，从放入水中开始计时，观察小鼠游泳至力竭下沉的时间(在水下10 s不能游出水面)，记录时间，这段时间为小鼠的游泳时间。 2.2.3. 肝糖原和肌糖原含量的测定 分组与给药同上，对小鼠肝糖原和肌糖原含量进行测定。取新鲜肝脏、肌肉样本用生理盐水漂洗后用滤纸吸干，称重。按样本重量：碱液体积 = 1:3一起加入试管中，沸水煮沸20 min，流水冷却。然后将糖原水解液进一步制备成糖原检测液。按照要求配置空白管、标准管、测定管，最后混匀后煮沸5 min，冷却后于620 nm波长，1 cm光径，空白管调零，测各个管OD值，计算出肝糖原和肌糖原含量。 2.2.4. 血清MDA含量的测定 分组与给药同上，对小鼠MDA含量进行测定。小鼠眼球取血，离心分离血清。按照要求配置好空白管、标准管、测定管后，用旋涡混匀器混匀，试管口用保鲜薄膜扎紧，用针头刺一小孔，95℃水浴(或用锅开盖煮沸) 40分钟，取出后流水冷却，然后3500~4000转/分，离心10分钟(3000转/分以下离心时间需延长，目的使沉淀完全)。取上清，532 nm，1 cm光径，双蒸水调零，测各管吸光度值，计算出MDA的含量。 2.3. 统计学处理 运用SPSS13. 0统计软件进行统计，实验数据用均数±标准差( )表示，采用方差分析处理数据。
system: [SYSTEM]

user: 3. 结果 3.1. 四叶参、黄精、黄芪、楤木提取液对小鼠负重游泳能力的影响 结果见表1，表1结果表明，与对照组比较，高浓度组和低浓度组均能延长小鼠的游泳时间，且高浓度组的效果更明显。 3.2. 四叶参、黄精、黄芪、楤木提取液对小鼠肝糖原和肌糖原含量的影响 结果见表2，表2结果表明，与对照组相比，高浓度组和低浓度组小鼠的肝糖原和肌糖原含量均增多，且高浓度组增多明显。 3.3. 四叶参、黄精、黄芪、楤木提取液对小鼠血清MDA含量的影响 结果见表3，表3结果表明，与对照组相比，高浓度组和低浓度组小鼠血清MDA含量均减少，且高浓度组减少明显。
system: [SYSTEM]

user: 5. 结论 本实验研究结果表明，高浓度组和低浓度组的小鼠负重游泳的时间比对照组长，肝糖原和肌糖原的含量比对照组的高，血清MDA的含量比对照组低。这些结果均表明四叶参、黄精、黄芪、楤木的提取液对小鼠的抗疲劳和抗衰老具有一定的作用。提示该中药组方有较高的开发应用价值。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 木葡糖酸醋杆菌是重要的细菌纤维素生产菌。该课题以40 g/L葡萄糖为碳源，研究了静态培养时5株菌种对细菌纤维素产量与性能的影响。采用扫描电镜、X射线衍射和万能材料测试机分别对细菌纤维素进行了形貌观察、结晶度表征以及力学性能测试。研究结果表明：细菌纤维素的产量排序依次为DHU-ZCY-1 (3.9 g/L) > DHU-ATCC-1 (2.6 g/L) > DHU-ZGD-1 (2.3 g/L) > DHU-YQ-1 (1.7 g/L) > ATCC23770 (0.6 g/L)；株型对细菌纤维素的含水率和结晶度基本无影响；不同菌株产的细菌纤维素湿膜的断裂拉伸强度大小依次如下：DHU-ZGD-1 (350 KPa) > DHU-ZCY-1 (150 KPa) > DHU-YQ-1 (68 KPa) > DHU-ATCC-1 (56 KPa) > ATCC23770 (35 KPa)；菌株对细菌纤维素的微观结构影响甚微，纤维直径大都分布在65~91 nm之间。 关键词 :细菌纤维素，木葡糖酸醋杆菌，菌株影响
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 木葡糖酸醋杆菌(Gluconacetobacter xylinus)是目前已知合成纤维素能力最强的好氧型革兰氏阴性细菌，也是应用最广和研究最多的细菌纤维素(bacterial cellulose， BC)生产菌[ 1 ] 。通常，木葡糖酸醋杆菌在光学显微镜下呈现椭圆或杆状，菌体之间单个或成对存在，菌体大小约为0.6~0.8 µm × 1.0~4.0 µm，其最适生长温度为25℃~30℃，最适生长pH为5~6。木葡糖酸醋杆菌不同种间的生理生化特征不同 [ 2 ] ，因此生产出的BC的特性也不同。BC作为一种新型生物材料，具有许多优秀特性 [ 1 ] ，譬如极强的持水性、高聚合度和结晶度、高的湿强度，以及良好的生物相容性和无过敏反应性等，在美容用品 [ 1 ] 、创伤敷料 [ 3 ] 、人工血管 [ 4 ] 、纺织 [ 5 ] 、造纸 [ 6 ] 、先进功能材料 [ 7 ] 等各个领域均有很好的应用前景。性质决定应用，不同的应用对BC的性能需求也不相同。 本实验室选育了四株生产性能优异的木葡糖酸醋杆菌，但是尚未在静态培养条件下与木葡糖酸醋杆菌模式菌ATCC23770进行产量及产物性能之间的比较。为此，本文在葡萄糖浓度为40 g/L和培养周期21 d的条件下，详细比较研究了5株菌种在BC产量和理化性质方面的差异，为今后不同木葡糖酸醋杆菌的工业化生产和应用提供理论依据。
system: [SYSTEM]

user: 2. 材料与方法 2.1. 菌种 木葡糖酸醋杆菌ATCC23770、DHU-ZCY-1、DHU-ZGD-1、DHU-ATCC-1和DHU-YQ-1为实验室保藏菌种。 2.2. 培养基 种子培养基：葡萄糖25 g/L、胰蛋白胨5 g/L、酵母粉3 g/L，用柠檬酸调pH至5.0。加入琼脂至20 g/L可制备斜面固体培养基。发酵培养基：葡萄糖为40 g/L，其它成分同种子培养基。所有培养基配制后都在121℃灭菌20 min。 2.3. 菌种培养及细菌纤维素的制备 菌株活化：从冰箱中将冷藏保存的木葡糖酸醋杆菌斜面转接到新的斜面培养基上，在30℃恒温培养箱中培养48~72 h。 种子培养：挑取活化后的斜面菌株接种到液体种子培养基中，放入摇床在30℃，转速160 rpm培养24 h。 发酵培养：以40 g/L葡萄糖作为培养基碳源，五株木葡糖酸醋杆菌制备细菌纤维素；种子培养基以5% (v/v)的接种量接入发酵培养基中，放入恒温培养箱30℃条件下静置培养21 d。 2.4. 细菌纤维素的纯化 将培养瓶中的细菌纤维素膜取出，用蒸馏水多次冲洗后，置于0.5% (w/v) NaOH的水溶液中，80℃处理2 h，以去除膜中的菌体和残留培养基，多次反复处理至膜呈乳白色半透明。用蒸馏水多次冲洗直到pH为7.0。 2.5. 发酵历程中参数的测定 培养基中葡萄糖浓度的测定采用3，5-二硝基水杨酸法(DNS测糖法)。糖消耗量(%)按照公式(1)计算，平均耗糖率(g∙[L∙d] −1 )按照公式(2)计算； (1) (2) 培养基中溶液的pH采用PHS-4A型pH计测定。 将经纯化的BC膜置于105℃的烘箱内烘至恒重，经分析天平称重即得到BC绝干重。BC产率(g∙[L∙d] −1 )按照公式(3)计算；BC转化率(g∙g −1 )为单位质量糖耗的BC产量，如公式(4)所示 (3) (4) 2.6. 细菌纤维素的表征 BC的含水率按照公式(5)计算： (5) 测定了纯化后的细菌纤维素膜的X射线衍射图(日本Rigaku D/Max-2550PC)，用Segal [ 8 ] 的方法计算样品的结晶度。 将纯化后的细菌纤维素湿膜裁成5 cm × 1 cm标准样品，用万能材料测试仪(英国Hounsfield公司，H5KS)测定湿膜拉伸强度，每个样品做10个平行。测试条件：夹距30 mm，拉伸速度10 mm/min，传感器10 N和1000 N。 将经过冷冻干燥后的细菌纤维素膜镀金后，采用日本JEOL公司的扫描电子显微镜(SEM，JSM－5600LV)观察细菌纤维素的微观结构。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 根据灭弧装置设计的数学理论依据麦也尔方程，本文较详细地进行了灭弧试验装置各项参数计算方法的介绍，包括平均分闸速度、喷嘴、触头开距等。通过对灭弧室各元件及各种特性参数的定性分析，并结合以往GCB (Gas Circuit Breaker)新品设计、灭弧室数学模拟计算及开断试验的经验，本文提出了一套压气式灭弧室初步设计及估算方法，为研制相关灭弧试验装置提供必要参考。 关键词 :灭弧试验装置，麦也尔方程，参数计算
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 自彼得罗夫于 1803 年发现电弧至今已有100年时间，然而关于电弧的研究是不多的，并且大都集中在人工照明方面利用电弧的应用上[ 1 ] 。长期以来，开断电器中的电弧研究集中在交流电弧电流过零阶段物理过程的研究。当断路器开断时，只要电路中的电流超过上百毫安，电源电压超过几十伏，动、静触头间就会出现电弧。此时触头即使已经分开，电流依然通过触头间的电弧继续流通，直到触头分开到足够长的距离，电弧熄灭后，电路才真正开断[ 2 ] -[ 4 ] 。因此，电弧是高压断路器开断过程中几乎不可避免的现象。而灭弧试验对新的灭弧介质、断路器结构和设备改进都有重要意义，在对电弧和设备的研究中起着举足轻重的作用。在灭弧实验前，对相关装置参数的估算和选择也是实验前必须的步骤。 气吹式(self-blast)断路器是一种常见的断路器结构。其在触头分开关断电路时，会有灭弧气体从高压区流向低压区吹拂电弧，从而达到灭弧的作用[ 5 ] 。气吹式断路器适合电路能量大，损耗少，电弧形成时间长的灭弧试验。同时，没有气体吹拂电弧时，这种灭弧试验装置还可以进行静态灭弧试验[ 6 ] ，此时用静态气体对电弧直接达到散热作用。适合电路能量较少、损耗较大，电弧形成时间较短的灭弧试验。 本文介绍了灭弧装置设计的数学理论依据麦也尔方程，并计算了灭弧试验装置的各项参数，包括平均分闸速度、喷嘴，触头开距等，为研制相关灭弧试验装置提供必要参考。
system: [SYSTEM]

user: 2. 参数设计的数学理论依据 灭弧装置设计的数学理论依据是麦也尔方程[ 7 ] 。麦也尔所采用的方法适合于交流过零时的情况。麦也尔主要假设电弧散热功率N取作常数，并把电弧电导g h 与电弧内积存的热量Q的函数写为 (1) 因此 (2) 其中， 是常数(欧)， 是常数(瓦∙秒)，它与电弧热容有关。 电弧微分方程式为 (3) 其中， 是电弧电阻，t是时间，P是电弧功率，N是电弧散热功率。将式(1) (2)带入电弧的微分方程式 (4) (5) 式中， (秒)，被称为电弧时间常数。电弧功率可写成 (6) 带入式(5)得 (7) 和 (8) 式中 为t = 0时的电弧电阻。 当电弧电流i为已知时，利用式(8)可以求出r h 的变化过程。将式(6)代入(5)，得 (9) 解得 (10) 由式(10)，以及弧上电压 ，就可以求出 的变化过程。 若已知电弧电流 ，且 ，从式(8)得 (11) 式中 。当 ，也就是电流过零时，电弧电阻r 0 由式(5)可得，当 时 (12) 可见，增加弧隙散能系数N，或减小电弧时间常数θ，都能使电流过零时的电弧电阻r 0 增加。电流过零后，介质的恢复强度u j 可求得 (13) 由式(13)可知，时间常数θ对介质强度u j 有直接影响。一种灭弧介质或灭弧装置的θ越小，表明灭弧能力越强。因此，电弧时间常数θ是衡量灭弧能力的一个重要指标。当灭弧方式与灭弧装置不同的时候，θ值也不同[ 8 ] [ 9 ] 。
system: [SYSTEM]

user: 4. 总语 本文根据断路器吹弧的气体动力学原理、上下游所需的压力差等理论，提出了灭弧试验所需要的实验装置的一些基本预期要求，根据这些要求，以标准SF 6 气体断路器(GCB)设计标准为参考，详细计算了灭弧试验装置的规格参数，为研制相关灭弧试验装置提供必要参考。
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 子宫切除术是妇科临床上常见的术式之一，多用于子宫肌瘤及某些子宫出血和附件病变等。近年来随着人们对手术要求的不断提高，阴式子宫切除术以有效改善传统开腹手术带来的不良损伤，成为国内临床普遍采用的切除子宫术式 [ 1 ] 。本研究回顾性分析了2010年5月至2015年5月在陕西省旬阳县计划生育服务站行阴式子宫切除术89例与腹式子宫切除术的123例患者的临床资料，进行对照研究，进一步探讨应用阴式子宫切除术的临床疗效。
system: [SYSTEM]

user: 2. 资料与方法 2.1. 一般资料 选取2010年5月至2015年5月收治的子宫切除术患者212例，把资料分为两组，阴式子宫切除术组89例，年龄37~71岁，平均(42.5 ± 3.5岁)，疾病类型：子宫肌瘤26例，功能性子宫出血2例，子宫腺肌症16例，子宫内膜不典型增生4例，子宫脱垂伴阴道前后壁膨出12例，其他29例。腹式子宫切除术组123例，年龄41~76岁，平均(61 ± 6.5岁)，疾病类型：子宫肌瘤46例，功能性子宫出血6例，子宫腺肌症31例，子宫内膜不典型增生14例，子宫脱垂伴阴道前后壁膨出12例，其他14例。两组患者均符合子宫切除术手术指征，子宫腺肌瘤，子宫增大 ≤ 孕14周大小，均为已婚育龄妇女，无生育要求。 2.2. 治疗方法 两组患者术前均行各项常规检查，宫颈细胞涂片，妇科超声检查，月经异常者行诊断性刮宫检查。采取连续硬膜外麻醉，阴式子宫切除术按照《实用妇产科内镜学》 [ 2 ] 手术常规进行。腹式子宫切除术按照《现代妇科肿瘤学》 [ 3 ] [ 4 ] 手术常规进行。 2.3. 观察指标 对两组患者的临床资料和术后并发症进行统计分析。1) 患者一般资料：血型，术前合并症，围手术期输血量，术前白蛋白，术前血红蛋白，肿瘤部位，肿瘤切除方式，肿瘤最大径。2) 围手术期相关指标：手术时间，失血量，术后排气时间，住院时间，切口长度。3) 手术期相关指标及术后并发症。 2.4. 统计学分析 将所有资料进行回顾性分析，将各项结果进行统计，采用EpiData数据库录入监测，利用SPSS19.0软件进行分析处理，计量资料采用均数±标准差，比较采用t检验。P < 0.05为差异有统计学意义。
system: [SYSTEM]

user: 3. 结果 3.1. 一般资料比较 阴式子宫切除术组与腹式子宫切除术组在年龄、血型、输血、术前合并症方面比较差异无统计学意义(P > 0.05)，见表1。 3.2. 围手术期相关指标比较 阴式子宫切除术组与腹式子宫切除术组围手术期术前血红蛋白、术前白蛋白及术中出血量，肿瘤部位、肿瘤最大径比较的差异无统计学意义(P > 0.05)，见表2。 3.3. 手术期相关资料比较 阴式子宫切除术组排气时间、住院时间、术后并发症优于腹式子宫切除术组(P < 0.05)，腹式子宫切除术组手术时间优于阴式子宫切除术组(P < 0.05)，见表3。 Table 1 General information of the two groups (P > 0.05 组别 例数 年龄 有 术前合并症 输血 无 <60岁 ≥60岁 无 有 阴式子宫切除术组 89 51 38 24 65 7 82 腹式子宫切除术组 123 87 36 21 102 12 1011 表1. 两组一般资料比较(P > 0.05) Table 2 Related indexes of two perioperative periods (P > 0.05 组别 例数 术中出血量(mL) 术前血红蛋白(g/L) 术前白蛋白(g/L) 肿瘤部位 肿瘤最大径 浆膜下 肌壁间 粘膜下 阴式子宫切除术组 89 76.6±12.5 120.25±20.51 39.85±4.53 22 15 52 7.25±2.36 腹式子宫切除术组 123 105.5±21.3 122.15±18.32 38.95±4.51 41 25 57 12.45±2.10 表2. 两组围手术期相关指标比较(P > 0.05) 3.4. 阴式子宫切除术组与腹式子宫切除术组 阴式子宫切除术组与腹式子宫切除术组在术后并症方面比较差异无统计学意义(P > 0.05)，见表4。
system: [SYSTEM]

user: 4. 讨论 子宫切除术是妇产科临床上治疗子宫病变的有效方法。随着微创技术的不断开展，阴式子宫切除术以安全性高，疼痛轻，康复快，出血少等优点在临床上广泛开展，该技术在欧美国家已占全子宫切除术的60%以上 [ 5 ] 。近年来随着现代科学技术的发展与进步，阴式子宫切除术在妇科肿瘤切除领域应用越来越普及，随着该技术的推广和经验的积累 [ 6 ] 手术的效果也越来越好。 阴式子宫切除术是通过阴道来完成手术的，有效的减少了腹腔暴露于外界的时间，减少对其他腹腔脏器的牵拉和干扰，保留了盆腔的正常功能和卵巢功能 [ 7 ] 。通过本研究表明阴式子宫切除术组在术中出血量、术后排气时间、住院天数、排气时间、切口长度、术后并发症等比较中明显优于腹式子宫切除术组。真正做到了创伤小，恢复快，住院时间短等优点，但在手术时应严格掌握适应症和手术时机，以提高治愈率。 阴式子宫切除术明显优于传统的腹式子宫切除术。尽管阴式子宫切除术由于手术视野狭小，且与膀胱、输尿管、直肠毗邻脏器关系较为紧密，易造成毗邻脏器损伤，但是只要术中解剖清晰，技术娴熟，仔细认真操作，上述损伤还是可以避免的。经过本研究的疗效对比分析实践，总结出一些术中操作技巧：常规消毒铺巾暴露术野。沿阴道穹隆环形切开阴道壁全层，分离提起阴道切口缘，剪开膀胱后壁附着于宫颈前壁的疏松组织，分离膀胱宫颈间隙，剪断两侧膀胱宫颈韧带，分离膀胱达膀胱反折腹膜，剪开反折腹膜并向两侧延长，剪开子宫直肠窝反折腹膜并向两侧延伸。处理子宫骶韧带和子宫主韧带、子宫血管、圆韧带，检查卵巢，处理子宫附件，包埋缝合两侧残端组织，缝合盆腹膜及阴道壁全层。阴道内置消毒纱条，术后24~48 h取出，保留导尿管48 h [ 8 ] 。术中可用1：1200肾上腺素生理盐水稀释液注入阴道膀胱子宫间隙使解剖层次清楚，减少出血和防止副损伤(高血压患者只注生理盐水)。沿阴道穹隆环形切开阴道壁全层，切口位置很重要，应在膀胱最低位下0.5 cm处，过高损伤膀胱，过低影响操作。暴露膀胱宫颈间隙时，若层次不清或粘连时，易损伤膀胱。此时注意用金属导尿管将膀胱壁挑起，看清膀胱下界，剪开膀胱后壁附着于宫颈前壁的疏松组织，宫颈中线分离膀胱宫颈间隙，向上拉开膀胱可见两侧膀胱宫颈韧带，贴近宫颈，将其剪断分离，继续向上游离达膀胱反折腹膜，分离到腹膜时，手指触摸有薄膜滑动感。切断子宫骶韧带和主韧带时，若两侧膀胱宫颈侧方游离不充分，在钳夹、切断、缝扎过程中均会损伤膀胱。子宫骶主韧带及子宫动静脉处理后，可将子宫向前或向后翻出，暴露宫底以便处理输卵 Table 3 Comparison of the related data of the two groups (P < 0.05 组别 例数 手术时间(Min) 排气时间(d) 住院时间(d) 阴式子宫切除术组 89 125 ± 37 2.6 ± 0.4 6.6 ± 0.3 腹式子宫切除术组 123 105 ± 52 3.5 ± 0.6 8.7 ± 0.5 表3. 两组手术期相关资料比较(P < 0.05) Table 4 Comparison of the postoperative complications of the two groups (P > 0.05 组别 例数 切口感染 呼吸道感染 泌尿道感染 输尿管损伤 粘连性肠梗阻 深静脉血栓 其他 阴式子宫切除术组 89 0 4 4 0 2 0 3 腹式子宫切除术组 123 2 7 7 0 5 0 7 表4. 两组术后并症比较(P > 0.05) 管和卵巢固有韧带。为防止盆腔污染，在翻转子宫前，于子宫峡部切断宫颈。手术创面喷涂透明质酸钠，防渗血、渗液和术后粘连。腹膜及阴道壁断端四层组织缝合在一起，防止膀胱后、直肠前血肿形成。必要时可经阴道残端留置引流管 [ 9 ] 。 21世纪是微创手术的时代，阴式子宫切除术的适应症逐渐扩大，从妇科急腹症，附件良性肿瘤，子宫内膜异位症等，到子宫恶性肿瘤手术都以开拓施行。但对于恶性肿瘤，由于解剖较复杂，手术难度高，基层发展相对较缓慢。阴式子宫切除术是妇科医生必备的技能，越来越多的基层医院引进了内镜设备和技术，越来越多的妇科医生掌握和开展了阴式子宫切除术，越来越多的病变处理成为阴式子宫切除术的适应症。阴式子宫切除术为微创手术，并将成为现代妇科的主流，与开腹手术，联合阴道腹腔镜手术一起成为妇科手术的三大基本技术，在开展分级诊疗的阶段，应在基层医疗机构推广开展，造福于民。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 目的：探讨毛囊植换术治疗毛囊型白癜风的疗效。方法：采用FuE技术提取白色毛囊后把单根毛囊或毛囊单位移植于白癜风毛囊内，观察色素恢复情况和黑发生长情况。结果：12例患者，黑发生长 + 色素覆盖6例(50%)；单纯黑发生长2例(16.6%)；单纯色素覆盖1例(8.3%)3例无效(25%)，有效率75%。讨论：毛囊植换治疗毛囊型白癜风具有临床研究意义。 关键词 :毛囊植换，FuE技术，毛囊型白癜风
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 毛囊型白癜风是白癜风的一种，是指长在任何毛发部位的白癜风，白癜风皮质颜色的恢复主要还是毛囊外根鞘里黑素细胞，毛发变白就意味着毛囊黑色素细胞功能损坏，其发病机制可能与遗传、神经内分泌、自身免疫等多种因素有关。目前治疗主要以光疗、药物、注射等，皮损稳定无进展的患者可行自体表皮移植术等，但均效果不佳，且创伤较大。选取2010年8月~2015年8月于湖北省第三人民医院整形美容科就诊的毛囊性白癜风患者，无严重全身性疾病，无全身免疫性疾病，应用毛囊植换术治疗毛囊型白癜风患者12例，并取得良好效果，现报告如下：
system: [SYSTEM]

user: 2. 资料和方法 2.1. 临床资料 本组患者12例，男8例，女4例，年龄25~68岁(平均年龄42岁)，所有患者均为药物和光疗效果无效，并处于稳定期的患者，皮损面积0.1 cm × 0.1 cm~1.5 cm × 6.0 cm，病程1~19年。 2.2. 手术方法 2.2.1. 提取毛囊 术前以0.9%新洁尔灭洗头，选取枕部发际线上5 cm的毛发生长优势区作为供区，供区毛发剪短至1 mm左右，取俯卧位，常规消毒铺巾；以1:50万肾上腺素加2%利多卡因局部浸润麻醉，按术前划线的提取范围，用肿胀液行肿胀麻醉，用韩国LEADM公司生产PK-7000毛发电动毛囊提取仪逐个提取毛囊单位，取出毛囊单位置于4℃生理盐水中，置于低温纱布上备用，保持毛囊湿润状态。 2.2.2. 将抽取的毛囊单位分割至含单根毛囊 在10倍立体显微镜下分离毛囊周围组织多余组织，保留毛根鞘周围0.3 mm组织，放入有生理盐水溶液纱布的培养皿中，将培养皿置于冰块上，以保证培养皿内氯化钠溶液纱布低温环境(1℃~4℃)。 2.2.3. 提取白癜风区白色毛囊 麻醉同前、采用韩国LEADM公司生产PK-7000毛发电动毛囊提取仪逐个提取白癜风区白色毛囊。 2.2.4. 受区病变毛囊的替换 在白癜风区域用0.5%碘伏消毒，以1:20万肾上腺素0.05%利多卡因行皮下肿胀麻醉受区组织，用0.1 mm × 0.1 mm双刃宝石刀打微孔，打孔方向与原头发或临近部位毛发生长方向一致。密度40~50根/cm 2 ，以引导镊打开每个微小裂隙，将移植物一次性放入裂隙底部，整个操作过程始终保持毛胚的湿润，术后生理盐水溶液中冲洗干净。以辅料覆盖受区，并适当加压包扎。
system: [SYSTEM]

user: 3. 结果 12例患者平均皮损面积为3 cm × 2 cm，植入毛囊800根左右，术后一周毛发逐渐脱落，三月后移植后毛发生长自然分布均匀，于脱落周围出现色素并逐渐向周围扩散逐渐融合成片，其中最快3~4周色素全部覆盖，慢者患者3个月到半年色素覆盖，本组12例患者中，6例患者(50%)黑发生长、白斑区出现毛囊周围着色(见图1，图2)，发生在移植后的4~8周、6个月复色达3~10 mm，2例(16.6%)黑发生长、无着色，1例色素覆盖，无黑发生长，1例无效。有效率75%。