system: [SYSTEM]

user: 3. 双馈风电机组对电力系统暂态功角稳定性的影响 3.1. 双馈风电机组的外特性 双馈风电机组正常运行时通常运行在恒功率因数控制方式下，在电网故障期间以及故障恢复初期，由于双馈风电机组控制系统的调节作用，其通常会向系统产生一定容量的无功功率，故障清除后期恢复为恒功率因数运行方式。双馈风电机组的机械部分和电气部分能够实现解耦运行，其对系统通常不体现转动惯量。 因此，作为一种新的发电方并入电网，双馈机组主要通过其外特性的变化对系统产生影响。 1) 故障发生前以及故障恢复后的后期双馈风电机组的等效外特性故障发生前以及故障恢复后期，双馈风电机组运行在恒功率因数运行方式下，其等效外特性为一恒定的负电阻 − r 。 2) 故障期间以及故障恢复后的前期双馈风电机组的等效外特性。 假设 t = t 0 时，电网发生故障导致极端电压幅值跌落至 h U s ，忽略电网频率波动以及转子电流项，可得 ψ ˙ s = h U ˙ s ω s + ( 1 − h ) U ˙ s ω s e − ( R s / L s + j ω s ) t (7) 根据双馈风电机组功角特性，可得总的机端有功功率为： P g = − ( 1 − s ) E ′ U s x ′ sin δ g (8) 由于定、转子电抗、与励磁电抗数值相差不大，且转子电流指令值通常小于定子电流，数值较小，因此可忽略转子磁链中转子电流指令值项 [ 3 ]。则不考虑定子磁链暂态过程可得： { ψ ˙ s = h U ˙ s ω s ψ ˙ r = L m L s ⋅ h U ˙ s ω s (9) 则双馈风电机组有功功率等效外特性为： r = u s 2 / p g = − u s 2 ( 1 − s ) e ′ u s x ′ sin δ g = − ψ s x ′ ( 1 − s ) L m L r ψ r sin δ g ≈ − x ′ sin δ g (10) 同理基于线路无功功率传递方程可将双馈风电机组无功功率外特性等效为一负的电抗x，则有： x = u s 2 / q g = − u s 2 ( e ′ ) 2 x ′ − e ′ u s x ′ cos δ g ≈ − x ′ 1 − cos δ g (11) 因此可知，故障期间以及故障切除后前期双馈机组的等效外特性为： { r = − x ′ sin δ g x = − x ′ 1 − cos δ g (12) 由上式可知，双馈风电机组的等效外特性的大小与其功角的大小有直接关系。由定、转子磁链方程可知，定子磁链空间矢量与转子磁链空间矢量都取决于定子、转子之间的电流量，由于定、转子电感以及励磁电感在数值上即为接近，因此暂态过程中定、转子空间矢量之间的角度差在暂态过程中相差并不大，即暂态过程中DFIG的功角的数值变化在一定范围内，通常为0˚~90˚ [ 4 ]。 3.2. 双馈风电机组接入对同步发电机组功率特性的影响 1) 故障发生前以及故障恢复后期双馈风电机组接入后同步机组的功率特性 由上节分析可知，故障发生前以及故障恢复后期双馈风电机组等效为一电阻 − r ，如图1所示。因此根据电力系统的电磁功率特性关系可知： 图1. 单端送电系统示意图 P E q = E q 2 | Z 11 | sin α 11 + E q V | Z 12 | sin ( δ − α 12 ) (13) 其中，Z 11 ，Z 12 分别为送端同步机组自阻抗以及转移阻抗； α 11 ， α 12 分别为自阻抗以及转移阻抗相应阻抗角的余角。由于 α 11 小于0， α 12 大于0，因此较双馈风电机组接入前的同步机组功角特性，双馈风电机组接入后同步发电机组的功率特性曲线向右向下移动。如图2所示： 图2. 双馈风电机组接入后同步机组的功率特性曲线示意图 2) 故障期间以及故障恢复初期双馈风电机组接入后同步机组的的功率特性单端送电系统示意图如图3所示。 图3. 含DFIG单端送电系统 双馈风电机组等效外特性可知： z = X 1 X 2 ( 1 r − j 1 x ) = X 1 X 2 x ( sin δ g − j ( 1 − cos δ g ) ) (14) 则由式(13)可得向量图如图4所示： 图4. 转移阻抗向量图 由图可知，在以半径为的相量圆上有： Z = Z ′ + Z ″ (15) 则有： { Z = Z ′ e − j δ g Z ″ = ( X 1 + X 2 ) sin δ g + j ( X 1 + X 2 ) ( 1 − cos δ g ) (16) 因此，电抗X 2 的大小将直接影响到送端系统的功率特性。当电抗X 1 较小时，送端系统的转移阻抗Z 12 也落在半径为 | X 1 + X 2 | 的圆内，其转移阻抗模值较双馈机组接入前同步电机的转移阻小，进而改善了送端系统的功率特性，见图4(a)所示；相反，当线路电抗较大时，送端系统的转移阻抗将落在半径为X 1 + X 2 的圆外，恶化了送端系统的功率特性，见图4(b)所示。随着线路电抗X 2 的逐步增大，送端系统的转移阻抗Z 12 将沿着图4(c)中的虚线变化，即从半径为 | X 1 + X 2 | 的圆内向圆外运动 [ 5 ]。当电力系统发生故障时，双馈风电机组在暂态期间功角随之增大，送端系统的转移阻抗落在半径为 | X 1 + X 2 | 的圆内区域也将随之增大，此时，转移阻抗模值进一步得到减少，送端系统的稳定裕度得到提高，送端系统能够迅速恢复稳定，如图4(d)所示。 通常，火电机组的同步电抗x d 取值为1.0~2.3，双馈机组等效电抗x取值为0.8~1.2，而线路电抗X 2 远小于发电机电抗以及双馈机组等效电抗。可知转移阻抗相量位于半径为 | X 1 + X 2 | 的圆内区域，因此可得转移阻抗模值也较双馈机组接入之前小。可得故障期间以及故障恢复初期，双馈机组接入系统后提高了送端系统的功率极限，增加了功率极限角，同时增加了同步机组的起始功角。 3.3. 并网DFIG与系统暂态功角稳定模式的交互影响 系统暂态功角稳定性的研究对象主要为系统内同步发电机组的功角－转速暂态行为特性，围绕同步发电机的转子运动方程和同步发电机间的互同步稳定化制展开。暂态功角失稳有两种表现形式：① 非周期失稳，主要取决于与系统同步为矩相关的系统故障后第一、二摇摆的稳定性；② 振荡失稳，主要取决于与系统阻尼力矩相关的系统振荡模式的稳定性 [ 6 ]。 基于本章对并网DFIG暂态行为特征的分析，对于并网DFIG而言，其与系统暂态功角稳定模式的交互影响体现为： 1) 从并网DFIG的角度来看，并网DFIG的功率输出特性和自身的暂态运行失稳机制都是主要取决于其机端电压的跌落程度和变流器控制系统的控制策略及其暂态稳定性，而与系统内同步发电机组的转速和转子角的暂态行为没有直接关联，因此实现了强机电解耦的并网DFIG在系统暂态过程中不像传统同步发电机组一样直接受到系统暂态功角稳定模式的制约。 2) 从电网的角度来看，并网DFIG通过交流励磁实现了转子机械量与发电机定子电气量的解耦，使得并网DFIG不能像同步发电机一样为同步系统提供直接的惯性支持，因此并网的DFIG的转速信息和等效功角既无法直接反映DFIG的稳定状态，而对于系统内的同步发电机组构造互同步稳定机制也没有直接的物理意义。 由上述分析可以认为，在系统暂态过程中，并网DFIG与系统内同步发电机组既不构成互同步稳定化制，彼此间也不存在转子相对摇摆的概念。并网DFIG通过其功率输出特性影响系统内同步发电机的暂态功率响应，进而影响系统内同步发电机的转子运动情况和功角稳定性，是其参与影响系统暂态功角稳定的基本方式。 3.4. 双馈风电机组接入下的单机系统暂态功角稳定分析 双馈机组接入前，系统始端发生三相瞬时接地短路故障后，等效为在始端通过0阻抗直接接地，此时送端系统功率特性曲线为0。故障清除后，送端系统的功率特性曲线恢复为故障发生前的功率特性 [ 7 ]。 评估双馈风电机组接入后送端系统的暂态稳定性，主要是评估双馈机组接入对送端系统功率特性的影响。由上一节分析可知，双馈风电机组接入系统后改善送端系统的功率特性。双馈风电机组接入后送端系统的面积定则如图5所示。 图5. 双馈风电机组接入后送端系统的功率特性示意图 由于线路电抗较小，送端系统功率特性曲线右移，且功率极限增加，减速面积增加，送端系统易于稳定 [ 8 ]。此外，随着暂态期间双馈机组功角的增加，送端系统功率特性曲线继续向右移动，功率极限也不断增加，进一步增加了送端系统的减速面积，进而送端系统能够快速恢复其功角稳定，此时，送端系统的功率曲线如图5与图6中的曲线 P 2 所示。 图6. 故障期间以及故障清楚前期送端系统的等面积定则 双馈风电机组接入系统后，当始端发生三相瞬时短路故障，同步机组电磁功率降为0，发电机转子在不平衡功率的作用下开始从初始功角而 δ ′ 0 开始加速，当功角加速到 δ ′ c 时故障清除，此时同步机组电磁功率位于功率曲线 P 2 上f点，由子电磁功率大于机械功率，发电机转子开始做减速运动，当转子运动到 δ ′ c 时，转子加速面积等于减速面积。转子位于同步速，此后发电机转子反方向做加速运动。由图6可知， P 1 为双馈机组接入前同步发电机组的功率特性曲线，同步机组在同样的加速面积下，发电机转子从 δ 0 开始加速， δ c 时故障清除，转子开始减速， 由于此时同步机组的功率曲线 P 1 小于功率曲线 P 2 ，因此发电机转子需运动到大于 δ ′ e 的 δ e 功角位置，其转子位于同步速，此后在不平衡功率下开始反向加速。因此可知，双馈风电机组接入后送端系统的第一摆角度较双馈机组接入前有所减小，送端机组功角稳定裕度较高 [ 9 ]。 故障恢复后期，双馈风电机组接入后同步机组的功率特性曲线为中 P 3 ，考虑同等加速面积下，双馈机组接入前同步机组平衡加速面积 的减速面积为 l n o ，此时功角从 δ a 经过稳定功角点 δ s 转动到 δ b 处。而双馈机组接入后同步发电机组平衡同等大小的加速面积 j k m 的减速面积为 m p q ，此时发电机功角从 δ ′ a 经过稳定功角点 δ ′ s 转动到 δ ′ b 。由于功率曲线 P 3 小于功率曲线 P 1 ，因此可知 ( δ ′ b − δ ′ s ) 要大于 ( δ b − δ s ) ，因此故障清除后期双馈机组接入后同步机组的功角较双馈机组接入前摆动幅度较大，导致故障清除后的同步机组功角的阻尼比变小，阻尼特性变差。