system: [SYSTEM]

user: 5. TFR系统建模流程 1) 根据设计资料对给水加热器疏水回收系统流程图进行模拟范围划分，确定需要模拟的设备和管线。 2) 使用RINSIM2.0平台根据划分模拟范围后的流程图进行建模。 3) 根据设计资料对系统主要设备进行数据输入。 4) 适当调整输入参数建立TFR的稳态运行状态。 5.1. TFR系统主要设备输入参数 给水加热器疏水回收系统由两台并列的疏水箱、4台疏水泵以及其管道阀门组成，两列LP4低压加热器的疏水分别经疏水调节阀流进两列LP3低压加热器。两列LP3低压加热器的疏水直接流入对应的疏水箱。当LP4低压加热器出现高高水位时，危急疏水调节阀自动开启，将危急疏水排向凝汽器。 每台疏水箱下方各设有两台疏水泵，将各自疏水箱中的疏水升压后送入各列LP3低压加热器凝结水出口管道。 1) 低压疏水泵TFR301~304PO 本系统每列低价疏水箱配置2台50%容量的低加疏水泵，一用一备，每台机组配置4台低加输水泵。图2、图3为低价疏水泵建模使用的主要输入参数： 图2. TFR疏水泵主要输入参数 图3. TFR疏水泵特性曲线 2) 低压加热器壳侧 低压加热器有分为两列，LP1-LP4分别有两台共8台。图4为TFR401RE低压加热器的主要参数输入。 图4. TFR401RE壳侧 3) 低加疏水箱TFR301BA/302BA TFR系统中的箱体主要为低加疏水箱子，箱体均用汽两相箱来模拟。疏水箱上设置低压加热器输水进口，正常输水出口等。主要性能参数如图5所示。 图5. TFR301BA部分参数 4) 管道流导 流网建模时，连接两个节点或者节点和边界就生成管道。管道流导反应了管路的导通能力，流导越大，管路导通能力越强，压力损失越小。不可压缩流网中，流导的计算公式如下 [ 2 ] ： cond = G 2 v l f 2 ( P i − P j + ρ g Δ Z ) (5) 其中： G——管道流量，Kg/s； vlf——阀门归一化流通面积； P i 、P j ——分别为前后节点的压力； Δ Z ——节点i与节点j间的位高差； cond——管道流导。 从公式(5)可以看出，若要计算出管道的流导，需知道管道的流量、阀门流通面积、前后节点的位高差和压差，这些参数大多可以从设计资料中找到相关数据 [ 3 ] 。对于simflow2导纳计算，由于从不可压流网模型推导而来，与simflow1有所不同。由于篇幅所限，导纳计算过程及结果在此不再赘述。本文分别依据simflow1及simflow2导纳公式完成给TFR低压水加热器疏水回收系统的流导计算及导纳输入。 5.2. TFR系统故障模拟 故障是模拟机的重要组成部分，是操纵员培训必不可少的情景培训。故障的种类和数量要真实反映电厂设计和实际运行情况。模拟机中的故障分为通用故障和特殊故障及DCS故障。常见的流体系统故障有管道小破口、大破口、泵堵转卡壳、泵失去电源、泵超速、过滤器堵塞、阀门泄露误动作等都是通用故障。TFR系统除了模拟上述通用故障外，还模拟了如下3个特殊故障(表1)： Table 1 List of TFR system failure 序号 故障编号 类型 范围 故障描述 1 M_TFRTFR01A R*8 0~100% 疏水泵301PO吸入口泄漏 2 M_TFRTFR01B R*8 0~100% 疏水泵302PO吸入口泄漏 3 M_TFRTFR01C R*8 0~100% 疏水泵303PO吸入口泄漏 4 M_TFRTFR01D R*8 0~100% 疏水泵304PO吸入口泄漏 表1. TFR系统故障清单 5.3. TFR分系统测试 分系统测试是对单个系统进行测试，与其他系统的接口采用固定的压力边界或流量边界处理。 5.3.1. 正常运行工况测试 电厂正常运行时，TFR加热器疏水回收系统2列均投入运行，LP4壳侧疏水至LP3，LP3壳侧疏水至低加疏水箱子并经泵加压后送至LP3给水侧出口 [ 4 ] 。LP1及LP2壳侧疏水排至凝汽器。由于篇幅所限，本文只列出A列运行结果。表2为在TMCR工况下测试结果，可以看出仿真结果与设计值之间的误差均在1%以内，满足误差要求。表3为VWO工况下测试结果，误差在1%以内，满足误差要求。 5.3.2. 故障测试 以疏水泵TFR301PO吸入口泄漏M_TFRTFR01B为例进行故障测试。在TFR TMCR稳态正常运行时，插入M_TFRTFR01B，故障程度100%，观察表4所示的系统主要参数的变化，由于泵入口泄露导致低加疏水箱TFR301ba水位下降，箱子压力降低，泵入口压力降低。如果不加控制，低加疏水箱子水位持续下降报警。由于导致流入泵流量减少，且疏水温度较高从而致使泵气蚀现象，符合实际情况。直到人为干涉，堵住泄露，恢复箱子液位，才能趋于稳定。 Table 2 Running test results in TMCR condition 变量名 描述 单位 设计值 模型值 误差 tfr001tfl401rezhttds 4A主给水出口温度 ℃ 156.2 156.81 0.39% tfr001bnd1003flowpb 4A疏水流量 kg/s 25.167 25.1729 0.023% tfr001tfl401rezhttd 4A疏水温度 ℃ 135.5 135.5123 0.009% tfr001bnd1003hpp 4A疏水焓值 kj/kg 570.1 572.5267 0.43% tfr001tfl301rezhttds 3A主给水出口温度 ℃ 132.3 132.7803 0.36% tfr001bnd1007flowpb 排出3A疏水流量 kg/s 61.634 61.6295 −0.007% tfr001tfl301rezhttd 排出3A疏水温度 ℃ 134.3 134.3648 0.048% tfr001tfl301rezhthl 排出3A疏水焓值 kj/kg 564.7 565.0814 0.068% tfr001tfr301bazopkbot TFR301ba压力 Kpa 350 350.7758 0.22% tfr301baremrlevel TFR301ba液位 mm — 11.9 — tfr001bnd1008flowpb 进入TFR301ba流量 kg/s 61.634 61.6298 −0.0068% tfr001bnd1013flowpb 排出TFR301ba流量 kg/s 61.634 61.6298 −0.0068% tfr004tfl201re_szhttds 2A主给水出口温度 ℃ 95.2 95.21001 0.01% tfr004bnd1001flowpb 排出2A疏水流量 kg/s 43.254 43.254 0 tfr004tfl201re_szhttd 排出2A疏水温度 ℃ 96.7 96.84927 0.15% tfr004tfl201re_szhthd 排出2A疏水焓值 kj/kg 405 405.7799 0.193% tfr004tfl101re_szhttds 1A主给水出口温度 ℃ 54.7 54.81776 0.21% tfr004bnd1005flowpb 排出1A疏水流量 kg/s 36.908 36.908 0 tfr004tfl101re_szhthd 排出疏水流量焓值 ℃ 56.2 56.31778 0.2% tfr004tfl101re_szhttd 排出疏水温度 kj/kg 235.4 235.66 0.11% 表2. TMCR工况时运行测试结果 Table 3 Running test results in VWO condition 变量名 描述 单位 设计值 模型值 误差 tfr001tfl401rezhttds 4A主给水出口温度 ℃ 157.3 157.83 0.34% tfr001bnd1003flowpb 4A疏水流量 kg/s 26.0394 26.0462 0.026% tfr001tfl401rezhttd 4A疏水温度 ℃ 136.4 136.5646 0.12% tfr001bnd1003hpp 4A疏水焓值 kj/kg 574.1 577.1037 0.523% tfr001tfl301rezhttds 3A主给水出口温度 ℃ 133.2 133.5262 0.25% tfr001bnd1007flowpb 排出3A疏水流量 kg/s 63.7737 63.7671 −0.01% tfr001tfl301rezhttd 排出3A疏水温度 ℃ 135.2 135.1995 −0.0004% tfr001tfl301rezhthl 排出3A疏水焓值 kj/kg 568.7 568.6656 −0.006% tfr001tfr301bazopkbot TFR301ba压力 Kpa 357 357.9262 0.26% tfr301baremrlevel TFR301ba液位 mm — 22.6 — tfr001bnd1008flowpb 进入TFR301ba流量 kg/s 63.7737 63.7672 −0.01% tfr001bnd1013flowpb 排出TFR301ba流量 kg/s 63.7737 63.7674 −0.001% tfr004tfl201re_szhttds 2A主给水出口温度 ℃ 95.9 95.90372 0.004% tfr004bnd1001flowpb 排出2A疏水流量 kg/s 44.653 44.6536 0.001% tfr004tfl201re_szhttd 排出2A疏水温度 ℃ 97.4 97.70541 0.31% tfr004tfl201re_szhthd 排出2A疏水焓值 kj/kg 408 409.3907 0.34% tfr004tfl101re_szhttds 1A主给水出口温度 ℃ 55.2 55.50767 0.56% tfr004bnd1005flowpb 排出1A疏水流量 kg/s 38.552 38.5514 −0.002% tfr004tfl101re_szhthd 排出疏水流量焓值 ℃ 56.7 56.99019 0.51% tfr004tfl101re_szhttd 排出疏水温度 kj/kg 237.5 238.5475 0.44% 表3. VWO工况时运行测试结果 Table 4 Results of TFR failures tes 变量名 描述 单位 正常值 插入故障后 tfr001pnt1008ppnt TFR302po入口压力 KPa 336.7 325 tfr001bnd1013flowpb TFR302po入口流量 kg/s 61.63 48.6 tfr001tfr301bazoppbot TFR301ba压力 KPa 350.7 348 tfr001tfr007mnzoyout TFR301ba液位 mm 11.9 7.77 tfr001pipe1026fvol M_TFRTFR01B泄露流量 kg/s 0 18.1 表4. TFR故障测试结果