DreamBlooms/HansPub-15000-to-45000 huggingface dataset:
system: [SYSTEM]

user: 2. 能源互联网的概念、建设目标和基本原则 2.1. 能源互联网的概念 能源互联网建设是社会各界以开放的心态，从实际出发，调动全社会资源，借助能源互联网与智慧能源的开放平台，采用科学方法，遵循客观规律，以创新为驱动力，以解决我国能源供应与消费实际问题为基本原则，以尽可能多地接纳可再生能源及提高能源利用效率作为切人点，采取科学合理的商业模式，让各参与方从能源市场交易中获利，从而促进我国的能源互联网健康发展。 能源互联网是以电力系统为核心，以智能电网为基础，以接入分布式可再生能源为主，采用先进信息和通信技术及电力电子技术，通过分布式智能能量管理系统(Intelligent EMS， IEMS)对分布式能源设备实施广域协调控制，实现冷、热、气、水、电等多种能源互补，提高用能效率的智慧能源系统 [ 7 ] [ 8 ] 。 2.2. 能源互联网的建设目标 能源互联网的建设应符合国家能源局提出的能源互联网示范因地制宜、创新融合、多能互补、智能调控、技术协同、经济合理、点面结合和示范推广的要求。通过天然气冷热电三联供、光伏、风电等实现多能互补、互动服务、分布式能源的友好接入；通过分布式能源和智能微网的建设，实现可再生能源的供给、传输、消费、存储，提高能源利用效率、优化能源综合利用。 2.3. 能源互联网建设的基本原则 能源互联网建设的基本原则是建立一种将可再生能源生产、传输、存储、消费与互联网密切关联的能源产业发展新模式，推动能源使用朝着设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、交易开放的方向发展，激活能源供给端和消费端潜力，形成新型的能源生产消费体系和管控体系。充分利用互联网手段，以市场为导向，以企业为本体，挖掘互联网与能源系统及能源市场深度融合带来的经济、环境和社会效益，开展不同类型、不同模型的能源互联网试点示范。营造开放包容的能源互联网生态环境，鼓励大众广泛参与，激发万众创新的活力，带动能源互联网新技术、新模式和新业态发展。总结累积可持续、可推广的试点示范成功经验，促进能源互联网健康发展。
system: [SYSTEM]

user: 3. 能源互联网的组成和整体构架 3.1. 能源互联网的组成 本文提出的能源互联网综合考虑了分布式冷热电三联供系统、储能型高效HIT光伏电站、低风速风力发电、分布式智能电网系统、园区智慧能源生活社区、源网荷储协调控制等先进技术，以扬州宝应西安丰镇实验基地为基本试点，建设多能互补、高比例消纳的能源互联网试点示范园区。 3.1.1. 分布式冷热电三联供系统 分布式冷热电三联供系统，是传统热电联产的一种进化和发展，它以机组更加小型化、分散化的形式特点布置在用户附近，同时向用户输出冷、热、电能。燃气冷热电三联产系统基本原理是——温度对口、梯级利用。这种方式通过对能源的梯级利用，充分利用了天然气这种珍贵的一次能源，提高了系统综合能源利用率。典型的燃气三联供循环如图1所示。 西安丰实验基地建筑面积11万m 2 ，冷负荷10，890 kW，热负荷6596 kW，用电负荷7920 kW。燃气发电机组装机功率4.8 MW，选用1台2000 kW + 4台700 kW燃气发电机组，配套1台2040 kW烟气热水型溴化锂机组 + 2台1740 kW烟气热水补燃型溴化锂机组 + 2台3490 kW直燃性溴化锂机组，组成一套天然气冷热电联供系统，给该区域供电以及制冷和供热。 3.1.2. 储能型高效HIT光伏电站 西安丰实验基地光能资源较好，全年太阳辐射总量为120千卡/平方厘米，年平均日照时数为2550.7小时，日照百分率达58%，充分利用园区的光能资源，建立储能型高效HIT光伏电站示范。相对于传统晶硅电池，HIT太阳能光伏电池更加环保；具有无PID现象、低制程温度、高效率、高光照稳定性、高可靠性、可向薄型化发展等优点，并且能够降低生产成本。西安丰实验基地建筑屋顶有效面积约15，000 m 2 ，利用园区建筑屋顶建设分布式光伏1.5 MW。 3.1.3. 低风速风力发电 西安丰实验基地拥有丰富的风资源，据测定，有效风能密度为240.3瓦/平方米，有效风能年平均时 图1. 燃气冷热电联供系统示意图 间达6485小时。可充分利用园区丰富的风能资源，建立低风速风力发电示范。利用西安丰实验基地周边空地建6台1.8 MW低风速风电。 3.1.4. 分布式智能电网系统 推动园区智能电网应用先行区，加快清洁替代和电能替代，将科技园区电网建设成为集能源开发、输送、配置、使用于一体的能源互联网，构建以电为中心、电网为平台的能源保障体系，以清洁绿色方式满足科技园区电力需求。 3.1.5. 园区智慧能源生活社区 园区智慧能源生活社区通过构建智慧能源互联网平台，建设面向智能家居、智能楼宇、智能小区、智能工厂的能源综合服务中心，实现多种能源的智能定制、主动推送和资源优化组合。企业、居民用户与分布式资源、电力负荷资源、储能资源之间通过微平衡市场进行局部自主交易，通过实时交易引导能源的生产消费行为，实现分布式能源生产、消费一体化。 在园区内因地制宜地建设充电桩等基础设施，提供电动汽车充放电、换电等业务，实现电动汽车与新能源的协同优化运行 [ 9 ] 。在园区推出微网电力交易、用能服务、电力大数据运营、用能APP增值服务等创新管理商业模式，建立能源供应、能源管理、能源运行维护和能源互联网完整运行机制。 3.1.6. 源网荷储协调控制 源网荷储协调控制系统基于配电自动化系统开发实现，是该系统的一个扩展，位于电力公司生产控制大区，通过辅助调度人员进行配网调控，进而保证配网的安全可靠运行。系统实现分为设备层、分布控制层和集中决策层三个层次，分布式电源、电网设备、分布式储能、柔性负荷设备状态数据和运行数据通过分布式控制层自下而上送到主站层，经过主站的集中决策，将控制命令经过分布式控制层的监控系统自上而下到达设备层，完成分布式电源功率预测、柔性负荷预测、可调度容量分析、协调控制策略优化等。有效提高配电网对可再生能源的消纳能力，降低电网峰谷差，提高设备利用率，降低配电网损，提升电网的安全可靠运行水平和经济性。 3.2. 能源互联网的整体构架 根据前文所述的能源互联网各个组成部分，能源互联网一种可能的整体构架如图2所示。 能源互联网中，电力网络通过电动汽车的充放电实现与交通网络的电力变换，通过风力/光伏发电实现与新能源网络的电力变换 [ 10 ] ，通过同步发电机和电制热设备实现与热能网络的电力变换，通过生物质发电和化石能源发电实现与石化网络的电力变换 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 。能源互联网以智能电网为基础，以接入 图2. 能源互联网的整体构架 可再生能源为主，采用先进的现代信息和通信技术，实现可再生能源和清洁能源生产、输送和分配的整体优化和实时调整，大幅度提高清洁能源开发利用效率，充分利用储能型HIT光伏和低风速分布式风电等可再生能源，通过冷热电三联供实现园区多能互补，高比例可再生能源消纳。
system: [SYSTEM]

user: 4. 能源互联网的总体设计方案 4.1. 能源互联网的总体方案 本文提出的能源互联网利用西安丰实验基地屋顶光伏、风电、冷热电三联供系统、充电桩实现能源的供给，能够解决园区供电、供热、供冷以及电动汽车充电等问题。燃气发电机组装机功率4.8 MW，选用1台2000 kW + 4台700 kW燃气发电机组，配套1台2040 kW烟气热水型溴化锂机组 + 2台1740 kW烟气热水型溴化锂机组 + 2台3490 kW直燃型溴化锂机组，组成一套天然气冷热电联供系统。西安丰实验基地能源互联网方案总体方案示意图如图3所示。 4.2. 能源互联网的建设方案 能源互联网的建设方案示意图如图4所示，包括以下五个部分： 图3. 西安丰实验基地能源互联网方案总体方案 图4. 西安丰实验基地能源互联网工程建设方案示意图 1) 规划建设新能源充电站3座，充电桩180台； 2) 利用园区建筑屋顶建设分布式光伏电站1.5 MW以及能源大数据云平台等； 3) 利用园区建筑周边空地建设6台1.8 MW低风速风电以及能源大数据云平台等； 4) 燃气发电机组装机功率4.8 MW，选用1台2000 kW + 4台700 kW燃气发电机组，配套1台2040 kW烟气热水型溴化锂机组 + 2台1740 kW烟气热水型溴化锂机组 + 2台3490 kW直燃型溴化锂机组，组成一套天然气冷热电联供系统，给该区域供电以及制冷和供热。可以有效地缓解天然气冬夏季峰谷差，提高燃气设施的利用效率，同时减少电力设备的峰值装机容量，具有很好的社会和经济效益； 5) 推出微网电力交易、用能服务、电力大数据运营、用能APP增值服务等商业模式。通过平台建设，实现能源供应、能源管理、能源运行维护和能源互联网完整产业链。
system: [SYSTEM]

user: 5. 能源互联网的运行机制 园区积极推出能源互联网电力交易、用能服务、电力大数据运营、用能APP增值服务等商业模式。通过平台建设，实现能源供应、能源管理、能源运行维护和能源互联网完整产业链 [ 14 ] 。 1) 电力交易。运营能源交易平台本身将成为一类有利可图的商业模式，平台运营商可针对不同的交易类型，交易形式与交易量，向交易双方收取相应的佣金与结算费，并管理平台上的现金流。在能源交易平台上，买卖双方可以开展多种类型灵活的能量交易。 2) 用能服务。增加分布式电源运营、售电、配电资产运营等服务。提供节约电费综合方案和售电零售服务等降低用户用电成本，通过智能安全运维服务等保障用户用电安全，并且通过节电改造服务等技术手段提升用户用电效率。 3) 电力大数据运营。可再生能源和分布式电源的接入需要更加高效、智能的运营管理平台。这个平台不仅包括前期的测风系统，还包括风功率预测、光伏发电预测、并网支持、监控预警、运营管理、快速响应等管理系统，为发电侧的有效管理提供大数据支撑。 4) 用能APP增值服务。通过安装在智能手机上APP或者电脑客户端软件，用户可以实时查看园区可再生能源的供给、传输、消费、存储，风机、光伏电站电站KPI运营指标，预约充电查询车辆剩余电量、剩余里程、剩余充电时间以及车辆停放位置等。
system: [SYSTEM]

user: 6. 总结 本文提出的能源互联网整体架构、设计方案和运行机制可以充分发挥能源网络的规模性和经济性，实现清洁能源生产、输送和分配的整体优化和实时调整，大幅度提高清洁能源开发利用效率，并且以扬州宝应西安丰实验基地为基本试点，具有良好的可复制性、可推广性和可扩展性。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 基于Rodney James的文(The groups of order p 6 (p an odd prime). Mathematics of Computation， 1980， 34 (150): 613-637. [ 1 ] )和schreier扩张理论的思想，将被扩元作用于被扩群，通过换位子结构及幂结构得到存在与Z(G)为循环群的矛盾，进而得到一类中心商不存在的有限p-群，即给出当H为p 6 阶Φ 39 家族中的群且满足条件 G / Z ( G ) ≅ H 时群G的不存在性问题。 关键词 :有限p-群，LA-群，中心商，阶 Copyright © 2018 by author and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 在有限群自同构群的研究中，值得一提的是悬而未决的著名的LA-猜想：设 G 是阶大于 p 2 的有限非循环p-群，则必有 | G | | | Aut ( G ) | ，满足LA-猜想的群称为LA-群。通过计算自同构群的阶来判断一个群是否是LA-群是很困难的，因为计算自同构群的阶比较复杂且能用到的工具也比较少 [ 2 ] [ 3 ] 。对于这个猜想的研究到目前已有半个多世纪，但还未得到彻底解决。基于前人对满足条件 | G / Z ( G ) | ≤ p 4 和 | G / Z ( G ) | ≤ p 5 的LA-群的研究 [ 4 ] [ 5 ] ，开始对满足条件 | G / Z ( G ) | ≤ p 6 的LA-群进行研究，近年来已产生了许多好的结果 [ 6 ] - [ 12 ] 。尽管如此，中心商的阶为 p 6 的有限p-群是否全是LA-群还没有完全确立，本文在Rodney James文章 [ 1 ] Φ 39 家族群的基础上，研究了这些群均是中心商不存在的有限p-群，进而这些群一定不是满足条件 | G / Z ( G ) | = p 6 的LA-群，这对中心商的阶为 p 6 的LA-猜想的完全解决具有一定的意义。
system: [SYSTEM]

user: 2. 基本引理 引理2.1：令 Z ≤ Z ( G ) ， G / Z = H ¯ 。如果群 H 包含元素 w 和生成子集 S ，使得 S 中每一个元素的某个相同次幂全都等于 w ，则有 [ w ， H ] = 1 ， w ∈ Z ( G ) 。 证明：令 s ∈ S ， s m = w ，因为 [ w ， s ] = [ s m ， s ] = 1 ，所以 [ w ， H ] = 1 。又因为 G = H Z ，所以 w ∈ Z ( G ) 。 引理2.2：令 Z ≤ Z ( G ) ， G / Z = A ¯ B ¯ ， [ A ¯ ， B ¯ ] = 1 ¯ ，则 [ A ′ ， B ] = 1 。 证明：令 a = [ x ， y ] ， x ， y ∈ A ， b ∈ B ，因为 a [ a ， b ] = a b = [ x ， y ] b = [ x b ， y b ] = [ x ， y ] = a ，所以 [ a ， b ] = 1 。因为 A ′ = [ A ， A ] = 〈 [ x ， y ] | x ， y ∈ A 〉 ，所以 [ A ′ ， B ] = 1 。 根据引理2.1和引理2.2，得到如下推论： 推论2.3：令 A = H K ， [ H ， K ] = 1 ， K 是 A 的子集，并且 H ≤ A ，群 A 包含非单位元 w 和生成子集 S ，使得 S 中的每个元素的某个相同次幂全都等于 w ，若 w ∈ H ′ ，则不存在群 G ，使得 G / Z ( G ) ≅ A 。 引理2.4 [ 13 ] ：令 n ， k 是非负整数， x ， y ∈ G ， c 2 = [ y ， x ] ， c 31 = [ y ， 2 x ] ， c 32 = [ y ， x ， y ] ， c 41 = [ y ， 3 x ] ， c 42 = [ y ， 2 x ， y ] ， c 44 = [ y ， x ， 2 y ] ， c 51 = [ y ， 4 x ] ， c 52 = [ y ， 3 x ， y ] ， c 54 = [ y ， 2 x ， 2 y ] ， c 58 = [ y ， x ， 3 y ] ， d 1 = [ y ， 2 x ， [ y ， x ] ] ， d 2 = [ y ， x ， y ， [ y ， x ] ] 。如果 c ( G ) ≤ 5 ， 则 ( x y ) n = x n y n c 2 ( n 2 ) c 31 ( n 3 ) c 32 ( n 2 ) + 2 ( n 3 ) c 41 ( n 4 ) c 42 ( n 3 ) + 3 ( n 4 ) c 44 2 ( n 3 ) + 3 ( n 4 ) c d ， 其中 c = c 51 ( n 5 ) c 52 3 ( n 4 ) + 4 ( n 5 ) c 54 ( n 3 ) + 6 ( n 4 ) + 6 ( n 5 ) c 58 3 ( n 4 ) + 4 ( n 5 ) ， d = d 1 ( n 3 ) + 7 ( n 4 ) + 6 ( n 5 ) d 2 6 ( n 3 ) + 18 ( n 4 ) + 12 ( n 5 ) ， [ y k ， x n ] = c 2 n k c 31 ( n 2 ) k c 32 n ( k 2 ) c 41 ( n 3 ) k c 42 ( n 2 ) ( k 2 ) c 44 n ( k 3 ) c 51 ( n 4 ) k c 52 ( n 3 ) ( k 2 ) c 54 ( n 2 ) ( k 3 ) c 58 n ( k 4 ) e ， 其中 e = d 1 n ( n 2 ) ( k 2 ) + ( n 3 ) k d 2 ( n 2 ) ( k 2 ) + n 2 ( k 2 ) + 2 n 2 ( k 3 ) . 引理2.5 [ 14 ] ：设 G 是群， a ， b ∈ G 且 [ a ， b ] ∈ Z ( G ) ，又设 n 是正整数。则有 1) [ a n ， b ] = [ a ， b ] n ； 2) [ a ， b n ] = [ a ， b ] n ； 3) ( a b ) n = a n b n [ b ， a ] ( n 2 ) 。 引理2.6 [ 14 ] ：设 G 是亚交换群， x ， y ， z ∈ G ， 1) 若 y ∈ G ′ ，则 [ z ， x y ] = [ z ， x ] [ z ， y ] ， [ x y ， z ] = [ x ， z ] [ y ， z ] ； 2) 对 ∀ x ， y ， z ∈ G ，有 [ x ， y ， z ] [ y ， z ， x ] [ z ， x ， y ] = 1 。 引理2.7 [ 14 ] ：设 G 是亚交换群， a ， b ∈ G ， m ≥ 2 ， i ， j 为正整数， [ i a ， j b ] = [ a ， b ， a ， ⋯ ， a ︸ i − 1 ， b ， ⋯ ， b ︸ j − 1 ] ， 则 ( a b − 1 ) m = a m ∏ i + j ≤ m [ i a ， j b ] ( m i + j ) b − m .
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 能源革命是历史发展的重要驱动力。人类生产力每一次大飞跃都伴随着一场能源生产和消费生产的革命。新一轮的能源革命已初露端倪，它将以具有颠覆性的能源技术发展为主要标志，把人类社会推进到以高效化、清洁化、低碳化、智能化为主要特征的全新能源时代。太阳能热发电相比于其它清洁能源发电方式因其独特的优势，可以把传统电网变成能源互联网的技术，光热发电将在能源互联网中充当核心、关键的角色，并将起到主导作用。 关键词 :新一代能源系统，可再生能源，太阳能热发电，定位 Copyright © 2018 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 新一代能源系统概述 由于化石能源使用带来的资源储量枯竭、环境污染、生态破坏等问题，新能源的使用逐渐成为新时代的能源发展的主流，逐渐取代化石能源。在以可再生能源、核能等清洁能源为主导的生产与消费中逐步建立可持续发展的新一代能源系统。2017年上半年，各类可再生能源发电新增装机3700万千瓦，约占全部电力新增装机的70%左右 [ 1 ] 。 所谓新一代能源系统，是将能源的生产、传输、使用、存储和转换装置以及它们的信息、通信、控制和保护装置直接或间接连接的网络化物理系统 [ 2 ] 。 新一代能源系统在新能源革命的条件下，在解决环境和能源问题驱动下实现电网的转型，其中清洁能源发电占比有望超过60%~70%，而目前正处于从第二代电网向第三代电网过渡的阶段。与化石能源相比较，新一代能源系统的主要特征有 [ 3 ] ：新一代能源系统以电力为中心，以电网为主干，其目标是最大限度地开发和利用可再生能源，将可再生能源和化石能源的综合利用率实现最大化的提升，是新形势下第三代电网的概念向综合能源系统的扩展。在周孝信提出的新一代能源系统的构成中，该系统由源端综合能源系统、受端综合能源系统以及能源输配网络三要素构成。 首先，在源端综合能源系统方面，主要以风电、太阳能发电(光伏和光热发电)为主，同时配合可调节的火电、水电、储能、风光电制氢(甲烷)、就地消纳等方式建立源端多能互补网络，解决可再生能源的波动性和弃风弃光问题，实现大规模可再生能源电力向受端传输。 其次，在受端综合能源系统方面，主要面向用户不同能源需求，采取热电冷联供、主动配电网和可再生能源微网等方式，大幅度地提高能源利用效率和用能安全。 再次，在能源输配网络方面，主要是电力网和管网两个渠道，包括源端的互补网络、传输网络和配送网络。 因此，电网将面临新的挑战，成为新能源大规模电力输送的分配源端，需要灵活高效地将可再生能源并网传输融入到电力发展中。 但是新一代能源系统的发展需要克服我国长期存在的各类能源计划单列、条块分割，缺乏有效的能源市场配置等系统性缺陷 [ 2 ] 。 新一代能源系统的运行顺畅需要克服和解决所面临的瓶颈问题，即参与系统运行的资源如何配置，如何灵活应对运行中的问题。我们可以考虑将不同类别的资源进行交替使用，在不同时间段或者阶段发挥不同资源的不同优势以保证能源系统的顺利运行。以太阳能资源为例，晴天时间段太阳能辐射资源较为丰富可以稳定能源系统中的电力输出，其他时间辐射资源不稳定或者缺乏的时候，则可以采用平时储蓄的太阳能光热资源保证电力的稳定输出，在不同时间段进行调峰以满足目前市场的调峰需求。 以美国加州的鸭形曲线为例，如图1。因光伏发电系统的大量导入，出现了白天发电量超过用电量，但在傍晚太阳能发电停止时，电力需求却急剧上升，填补这种巨大的供需缺口变得困难。这里的“供给量”是指电力公司的大规模集中型发电站供给的电力量；“实际电力需求”是指，整体用电量减去与消费侧的配电网并网的分散型光伏及风力等发电量之后的电力需求 [ 4 ] 。 根据图1可以看出，问题在于电力购买量应该等于需求量，和傍晚以后急剧上升的高峰需求要在短时间内满足出现了时间和需求的交错。在不同可再生能源交替使用的情况下、在不同时间段可以满足用户侧的使用需求，不会因为某一可再生资源的供给不稳定而影响用户侧的使用。如何调节供给侧和需求侧在不同时间的需求矛盾呢？太阳能热发电技术及其储热技术不仅可以保证供电的稳定性、平滑性还能降低发电成本，是保证新一代能源系统运作顺畅的最优选择。
system: [SYSTEM]

user: 2. 太阳能热发电及其特点 太阳能热发电也称为聚焦型太阳能热发电(Concentrating Solar Power， CSP)，利用抛物形或碟型镜面的聚焦作用将太阳能的热量收集起来，通过换热装置提供高温高压蒸汽，然后按常规方式发电，即利用高温高压蒸汽推动朗肯循环汽轮机发电。太阳能热发电是一种完全清洁的发电方式，较之传统的化石燃 图1. 鸭型曲线图(每日电力供需预测显示，由于太阳能和风能的加入，加州电网正在出现新变化，即午间用电净负荷下降，傍晚出现急剧攀升的负荷尖峰。这种现象因其形状被称为“鸭形曲线”) 料发电，太阳能热发电利用太阳热能来制造蒸汽，取代了化石燃料电站通过燃烧煤炭燃油等制造蒸汽的方式，因此不会产生污染。太阳能热发电的工作温度250℃~1000℃，包括塔式、槽式、碟式、菲涅尔式四种技术类型。太阳能热发电可采用直接和间接(两回路循环)两种热力循环。前者是直接将接受装置产生的蒸汽(高温气体)驱动汽(燃气)轮机组发电；后者是通过主系统热循环过程中的热交换加热辅助系统内的工质者是直接将接受装置产生的蒸汽(高温气体)驱。太阳能热发电通过储热功能稳定及平滑其所出电量，以保证供电侧和需求侧的供需和谐。2016年全球太阳能热发电累计装机5017 MW，在建装机容量不低于500 MW，其中美国、西班牙为传统市场，南非、中东和中国是新兴市场。2017年2月和8月，摩洛哥160 MW装机Noor1槽式电站、南非100 MW装机Xina槽式电站分别并网发电。 我国市场2016年新增装机量为10.2 MW，包括12月26日并网发电的敦煌10 MW熔盐塔式电站，10月12日并网投运的甘肃阿克塞800米熔盐槽式示范回路，装机200 kW。德令哈10 MW熔盐塔电站于2016年8月20日并网发电，因为该项目是10 MW水工质塔式电站的改造工程，所以这一新增装机不列入2016年的新增装机统计。中科院电工所2016年7月完成1 MWth塔式熔融盐集热部分于的改造，2017年6月建成1 MW槽式集热系统。截至2016年底，中国太阳能光热发电累计装机容量达到28.3 MW。 2016年9月国家能源局发布《关于建设太阳能热发电示范项目的通知》，给出热发电的标杆电价为1.15元/千瓦时，极大推动了我国太阳能热发电的快速发展。能源局公布了首批太阳能热发电示范项目共20个，包括9个塔式电站、7个槽式电站和4个线性菲涅尔式电站，累计装机1350 MW。 太阳能热发电作为一种清洁能源的绿色利用方式，相比于其他能源利用方式，太阳能热发电有其独特的发展优势。 首先，资源用之不竭。太阳能资源取之不尽，用之不竭。全国陆地面积接受的太阳能辐射能约为17，000亿吨标准煤，其中年日照时数大于2200，年辐射总量高于5000 MJ/m 2 的太阳能资源丰富或较丰富的地区面积较大，主要包括：内蒙古西部阿拉善盟和鄂尔多斯地区、甘肃西部河西走廊、青海、西藏、以及新疆的哈密和吐鲁番地区，约占全国总面积的2/3以上，具有良好的太阳能利用条件。特别是人口密度稀少又具有一定水资源的甘肃河西走廊，青海、西藏等地区，更具有发展大规模的太阳能热发电站的潜力。太阳能资源要优于风能、生物质能、地热能、海洋能等可再生能源(表1)。而在可开发利用的地域方面，也较地热能、海洋能等能源利用方式更广阔。 其次，对环境的影响非常小。太阳能热发电的整个发电过程不会对外产生污染物和温室气体，较常规化石燃料能源发电是一种清洁能源利用形式。同时，在资源利用的开发过程中，其对生态环境也不会产生破坏和影响，相比较风能、水能、地热能、海洋能等具有环境友好的优势。 Table 1 Developable China’s renewable energy resources [5 种类 资源可开发量 太阳能 17，000亿tce 风能 10亿千瓦，其中陆地3亿千瓦 水能 经济可开发4.0亿千瓦 技术可开发5.4亿千瓦 生物质能 生物质发电 3亿吨秸秆+3亿吨林业废弃物 液体燃料 5000万吨 沼气 800亿立方米 地热能，不包括中低温 600万千瓦 表1. 中国可再生能源资源可开发量 [ 5 ] 再次，太阳能热发电出电平滑。由于发电原理不同，太阳能热发电出力特性优于光伏、风电的出力特性。特别是通过蓄热单元的热发电机组，能够显著平滑发电出力，减少小时级出力波动。根据不同蓄热模式，可不同程度提高电站利用小时数和发电量、提高电站调节性能。另外，太阳能热发电通常通过补燃或与常规火电联合运行改善出力特性，使其可以在晚上持续发电，甚至可以稳定出力承担基荷运行。 最后，在接入电网方面具有很大的灵活性。带有蓄热和补燃装置的太阳能热发电站不同于其他如风电、光伏这样的波动电源，蓄热装置可以平滑发电出力，提高电网的灵活性，弥补风电、光伏发电的波动特性，提高电网消纳波动电源的能力。同时，带有蓄热装置的太阳热发电系统在白天把一部分太阳能转化成热能储存在蓄热系统中，在傍晚之后或者电网需要调峰的时候用于发电以满足电网的要求，同时也可以保证电力输出更加平稳和可靠。而光伏发电是由光能直接转换为电能，其多余的能量只能采用电池储存，技术难度和造价远比太阳能热发电仅需蓄热要大得多。因此，易于对多余的能量进行储存，以实现连续稳定的发电和调峰发电，是太阳能热发电相对于风电、光伏等可再生能源发电方式一个最为重要和明显的优势，有利于稳定电力系统运行，也容易被电网所接受。另外，由于太阳热发电是通过产生过热水蒸气带动汽轮机发电，与传统火力发电方式相同，不会对电网产生不利的影响，同时还能提供无功功率，是与现有电力系统友好的发电方式。 太阳能热发电也存在一些不足，如其必须利用太阳的直射辐射将太阳能反射聚焦到吸热器上，但直射辐射易受大气中尘埃、水汽等颗粒的影响，对电站所在地的辐照条件要求较高。并且目前太阳能热发电主要以大规模集中式开发为主，建设电站所需的土地面积较大，在分布式应用中存在很大的困难。
system: [SYSTEM]

user: 3. 太阳能热电联供 常规的冷热电联供技术是提高能源利用率的有效手段，但是仍然不能完全解决消耗化石能源存在污染的问题。以太阳能作为热源驱动冷热电联供则能从根本上解决这一问题。 利用太阳能加热工质，驱动热力机械循环做功发电的过程中释放大量余热，这部分余热可以驱动余热制冷装置，也可以直接用来供热。与光伏发电相比，热动力发电系统结构紧凑，转换效率较高，而且余热可以直接利用，不需要再进行一次能源的转化。 太阳能热发电热电联供系统主要由：1) 聚光集热系统；2) 换热系统；3) 发电系统；4) 储热系统；5) 辅助能源系统组成。考虑到经济性，其中储热系统储存的热量作为供热的热源。非采暖期汽轮机组正常运行。采暖期提高机组背压并开启调节抽气加热循环冷却水到120℃，利用循环冷却水作为供热热源。白天聚光集热系统所产生的热量全部进入汽轮发电机组做功发电，汽轮机排汽热量的1/3用于直接供热，2/3进入储热系统进行储热，以供夜间供热和采暖需求。 以北京市延庆大汉太阳能热发电站系统运行为例，太阳能热电联供系统，利用蒸汽蓄热罐中存储的热量，为延庆太阳能热发电基地提供3500 m 2 的采暖热负荷，如图2所示，红线部分为采暖系统运行部分。 太阳能热电联供系统，利用蒸汽蓄热罐中存储的热量，为延庆太阳能热发电基地提供3500 m 2 的采暖热负荷。图2中，红线部分为采暖系统运行部分。热负荷按40 W/㎡计算，则采暖热负荷为 Q = 40 W / m 2 ∗ 3500   m 2 ∗ 24   h 1000 = 3360   kWh 表2中的数据表明：当太阳辐照大于500 W/m 2 时，可以实现太阳能热发电热电联供，即在满足8小时热发电要求的同时，利用蒸汽蓄热罐储存的热量，满足24小时的采暖需求。当太阳辐照大于200 W/m 2 时，吸热器产生的高温蒸汽直接进入到蒸汽蓄热罐中，满足园区内24小时的采暖需求。当太阳辐照小于200 W/m 2 ，利用蒸汽蓄热罐与辅助锅炉的方式来满足24小时的采暖需求。 图2. 太阳能热发电热电联供运行图 Table 2 Thermal load of receiver output with different irradiatio DNI(W/m 2 ) 吸热器输出热负荷(kWh) 采暖所需热量(kWh) 辅助锅炉提供热量(kWh) 700 13，440 3360 0 600 9600 3360 0 500 7680 3360 0 400 5760 3360 0 300 3840 3360 0 200 2880 3360 480 100 1920 3360 1440 表2. 不同辐照条件下吸热器的输出热负荷 由以上的分析可知，通过与太阳能热发电站联合，实现热电联供，提高可再生能源的利用率，同时减少采暖期间的常规能源使用量，在采暖季节达到节能减排，减低CO 2 排放量的目的。
system: [SYSTEM]

user: 4. 太阳能热发电在新一代能源系统中的战略地位 太阳能热发电在新一代能源系统中优于其他可再生能源发电技术就在于其储热优势，而且还可以根据需求(用户、电网)进行调节电站的出力(发电量)并进行热电联供。 4.1. 太阳能热发电优势 第一，就发电过程中的能量转换方式而言，风电是风能–功–电，光伏是太阳能–电，太阳能热发电是太阳能–热能–功–电，而用户侧需求的和可直接利用的能量主要是热能和电能。比较可知，在三种可再生能源发电技术中，只有太阳能热发电中产生的能量可直接与用户需求侧直接响应，如此可减少不必要的能量转换环节，提升能源利用效率。 第二，就可再生能源发电普遍存在的输出电力波动问题而言，储能是唯一的解决途径。但对于风电和光伏，其储能主要是将已然生产出的电能通过抽水、压缩空气、蓄电池等方式储存起来，然后再在需要的时候又通过反向过程将对应的能量利用起来进行发电，这整个过程经历了电–对应储能形式能量种类(势能、化学能等)–电的转换，不可避免地会导致能量数量的浪费和能量品味的降低。此外，抽水蓄能和压缩空气蓄能的地域限制、蓄电池的成本限制等都妨碍了其广泛应用。但对于太阳能热发电，由于能量转换过程中多出来的热环节，其可以直接将发电过程中富余的热量存储起来，然后在需要利用的时候运用储存的热能发电，起到了良好的“削峰填谷”作用，平抑电力输出波动，使得输出电力稳定、连续、方便利用。储热是太阳能热发电区别于风电、光伏和其它可再生能源发电的独特优势。 第三，就可再生能源电力的控制和调度而言，由于风能和光伏储能上的限制，其可控性可调度性严重受限，导致当用户侧就地消纳能力不足时出现严重的弃风弃光现象，如近几年来“三北地区”供暖期间严重的弃风弃光现状。而太阳能热发电因其储热的独特优势，使其电力连续，且可在时域上移动，可控性和可调度性大大增强。 第四，就可输出的能量种类而言，风能和光伏输出的主要是单一的电能，而太阳能热发电除了电能，还可利用发电过程中的热能进行拓展应用。如太阳能建筑采暖、太阳能制冷、太阳能热化学制氢(化学能)，囊括热能、冷能、化学能和电能四个由低到高层次品味的能量。由此，太阳能热发电使得能源清洁利用、能量调度和能量多品味利用、能量品味对口利用成为可能。 第五，就发电的经济性而言，由于目前国内的太阳能热还处于初步阶段，所以相比于风电和光伏，其经济型还不是很明显，但可以从技术成熟度、大型化和商业化之后的成本大幅下降作为着眼点，此外，太阳能热发电除了能量来源方面(镜场和集热场)与常规火电不同之外，其余功–电的子系统与火电完全相同，有成熟的设备和技术可资利用，也是体现其经济性的重要方面。 第六，就经济财政方面而言，国家发展改革委发出《关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》，核定太阳能热发电标杆上网电价为每千瓦时1.15元，并明确上述电价仅适用于国家能源局2016年组织实施的示范项目。同时鼓励地方政府相关部门对太阳能热发电企业采取税费减免、财政补贴、绿色信贷、土地优惠等措施，多措并举支持太阳能热发电产业发展。因此，太阳能热发电电价可采取实行时段电费制度，对夜间的过剩电力给予较低的定价，鼓励部分消费群体在低峰时段用电，进而分担用电压力。并制定需求响应计划，保障电网的稳定，以促进需求侧多使用可再生能源发出的电力。领域内制定储能补贴电价机制和辅助服务定价机制，引导新能源发电企业配置储能，减少弃风、弃光，提升电网调峰调频能力，促进新能源消纳。 第七，太阳能热发电就其优势所在于能量转换环节中多出来的高温热能，通过对高温热能的存储和多样化利用，可以实现连续热能、冷能、化学能和电能的四个层次的多品味能量输出，且储能还使得其在时域上可移动、可调度，所以光热发电已经具有了多能互补供应的基础条件。但想要更好地参与和实现多能互补，还需要加强对用户侧的响应、明晰不同用户侧的需求，然后通过能量供应与需求的匹配来进行多能互补系统的设计，其中核心关键在于建立能源网络、建立最佳的能量品味、种类对应，实现能量的最高效利用。太阳能热发电在新一代能源系统中将处于主导地位，可以从电力市场上、技术支持上、经济财政管理方面对其所面临的发展瓶颈问题进行阶段性的解决。 4.2. 太阳能热发电在新一代能源系统中的战略地位 太阳能热发电在新一代能源系统中，凭借可储热、可调峰、可连续发电的优点，近年来已经成为国际新能源领域开发应用的热点。太阳能热发电商业化、规模化的产业应用，对推动能源革命、促进能源安全、调整能源结构、改善生态环境等具有十分重要的意义。太阳能热发电将是新一代能源系统发展的核心。 在源端综合能源系统方面，主要以风电、太阳能发电(光伏和热发电)为主，同时配合可调节的火电、水电、储能、风光电制氢(甲烷)、就地消纳等方式建立源端多能互补网络，解决可再生能源的波动性和弃风弃光问题，实现大规模可再生能源电力向受端传输。其次，在受端综合能源系统方面，主要面向用户不同能源需求，采取热电冷联供、主动配电网和可再生能源微网等方式，大幅度地提高能源利用效率和用能安全。再次，在能源输配网络方面，主要是电力网和管网两个渠道，包括源端的互补网络、传输网络和配送网络。因此，电网将面临新的挑战，成为新能源大规模电力输送的分配源端，灵活高效地将可再生能源并网传输融入到电力发展中。因此，太阳能热发电技术及其储热技术不仅可以保证供电的稳定性、平滑性还能降低发电成本，是保证新一代能源系统运作顺畅的最优选择。 首先，太阳能资源用之不尽，为我国未来能源供应和能源安全提供基本保障。太阳能热发电不仅可以解决光伏发电的间歇性缺点，提供基础电力支撑，还有巨大的成本下降空间。在全球低碳经济与新能源革命的大趋势下，太阳能热发电极有可能成为我国未来清洁发展最大的替代能源。 其次，太阳能属于洁净能源，太阳能热发电站运行过程不存在污染物排放，可直接替代化石燃料，有利于环境保护、减少温室气体排放和雾霾污染。电站建成后，可减少地表土壤所接收到的辐照量，减缓地表风速，降低地表水分蒸发量，有利于植被生长，改善生态环境。 再次，太阳能热利用可推动风电、光伏发电良性发展。太阳能热发电通过成本相对低廉的储热装置，可成为电力系统友好型电源，既可以承担基荷，也具备较为灵活的调峰能力，将成为未来电网的主力电源。光热发电与光伏发电、风电配套建设，能够显著缓解光伏和风电的出力波动，大幅提高电力系统的消纳能力，减少弃风、弃光矛盾。 第四，从拉动国内经济和相关产业发展来看。太阳能热发电的产业链条较长，涉及钢材、铝材、玻璃、水泥、矿料、电料、耐火、保温、机电、机械、电子等十几个行业产业。大规模发展光热发电，能够有效带动上述产业发展，成为经济发展的新支点。因此，光热发电既是一种清洁能源供应方案，更可以增加就业、带动传统产业，推动新兴产业的发展。 第五，是增强我国在相关领域的国际话语权和标准规则制定权。建设具有自主知识产权的光热示范电站，制定相关标准和规程、规范，形成技术体系后规模化发展，可以带动光热发电装备产业化、规模化，进一步降低设备造价和发电成本，还可以“走出去”，增强我国光热技术在国际上的话语权和竞争力。
system: [SYSTEM]

user: 5. 储热与电网 储能技术属于柔性输电技术范畴，在分布式电源并网的应用中配套大规模储能装置，可以解决发电与用电的时差矛盾及间歇式可再生能源发电并网对电网安全和稳定性的影响。储能技术作为提高智能电(微)网对可再生能源发电兼容量的重要手段和实现智能(微)网能量双向互动的中枢和纽带，是智能(微)网建设中的关键技术之一。 储能技术可以在电力系统中增加电能存储环节，使得电力实时平衡的“刚性”电力系统变得更加“柔性”，特别是平抑大规模清洁能源发电接入电网带来的波动性，提高电网运行的安全性、经济性和灵活性。进而即提升供电侧的供电稳定性及平滑性，也给予了用户侧稳定用电的安全性保证。 储热系统的接入可有效降低太阳能热发电系统的平准化发电成本LCOE，随着储热系统的日益成熟，其在太阳能热发电中扮演的角色越来越重要。 对于储热系统，其投资成本(capital cost)主要包括储热介质成本、储热罐等容器成本、管道和保温成本、基建成本、以及仪器和控制成本。 对于储热介质，因为所用数量巨大，所以材料的价格一般采用批发价。潜热储热系统一般采用封装或者罐内盘管的配置形式。而封装的成本可占到封装相变储热系统总成本的约15%。而罐内盘管系统比封装相变系统的PCM堆积密度更大，可以降低罐体成本和传热流体成本。但是为了达到更高的换热效率，需要很大的盘管表面积，这使得管的成本近似于储热介质的成本。 储热罐体的成本主要由储热系统的具体形式(单罐或者双罐)以及所采用的罐体材料决定。一般来讲，罐体的成本占系统总成本的15%到30%。 目前，对于发展最成熟的双罐熔融盐储热系统，所报道的投资成本为$27/kWht。截至2020年，而由美国能源部发起的Sunshot计划要求，截至2020年，对于接入CSP电站的储热系统需进行优化设计，使得循环(火用)效率高于95%，储热投资成本低于$15/kWht，且放热时长至少6 h。管道和保温成本一般约为$0.642/kWht，仪器和控制成本一般约为$0.151/kWht。目前蓄电池的一次投资是1千瓦时1500元，3年寿命，循环500~800次。 这些投入成本乘以1.3以囊括建设成本，然后分别乘以1.1和1.07以囊括工程/监察成本和应急成本。 太阳能热发电是具有经济和技术竞争力的可再生能源发电技术，在我国新一代能源系统中具有光明的前景和重要地位。我国太阳能热发电处于技术示范和商业化起步阶段，第一批示范项目正在建设中。是一个崭新的能源产业，未来十年是一个重要的机会之窗，在此期间，我国将逐步掌握太阳能热发电关键装备和系统的设计、制造和继承能力，建立较为完善的、具有中国特色的太阳能热发电产业链条，在光照资源较好地区建立一批规模化商业电站，推动太阳能热发电成为能够承担峰值负荷和基本负荷，成为真正具有竞争的清洁能源电力之一。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 寻找出宇宙红移与距离的新方程，由Schwarzschild度规球对称导出不旋转黑洞内的度规，又是新引力宇宙度规。与改进Einstein引力红移和Newton引力定律结合，对星系质量做新的计算，结果约为文献计算值的10％，分析知Newton引力定律不能适用于全部星系自转曲线，只适用于有限自转曲线。但不是最后的结论，这样的分析又不能全否定无用，有其合理的分析。新引力宇宙的度规可计算出可观测的球体积，在黎曼几何中没有用红移表述准确的体积计算，并用上世纪定出的宇宙视界值计算出合理的宇宙物质密度和星系质量。推出不可测物质的质量是可测物质的6倍。可推知暗能量是宇宙稀簿物质极弱引力效应累积贡献的，因新计算星系质量小那么星系晕中暗物质应该很少，会给直测带来困难。Einstein在上世纪50年代前猜想无限宇宙，新引力宇宙的度规是他的引力场方程的1个解，证实了他的猜想。广义相对论主宰全宇宙。 关键词 :Schwarzschild度规，宇宙红移，星系自转曲线，宇宙物质密度，暗能量 Copyright © 2018 by author and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 据文献 [ 1 ] [ 2 ] 及有关文献中有关于宇宙红移的争议，文献 [ 1 ] 文中p. 244图8.46的7315颗类星体红移-视星等关系图，不服从哈勃定律。没有全红移-视星等哈勃图。所有文献中的光度距离都没有统一的方程。超新星延时方程 Δ T = Δ t / ( 1 + z ) 正确吗？星系当时发出的电磁波长 λ 0 就是地球上接收的波长 λ 吗？星系的光度分别有全部红移距离图？等等。特别是(下面所有引用文献)现在出现暗物质，暗能量两朵天文学物理学的乌云，无法解析！大部分都是现代学者提出标准宇宙学所存在的重大缺陷，据星系，类星体大量观测的数据，用下面导出新引力宇宙度规，分析验证前述问题后，结合Newton引力论和Einstein引力红移，部分综合分析星系质量计算，暗能量存在与否等问题，必须在考虑全宇宙物质引力效应后，得出新的解析。通过分析得出整体宇宙都是引力控制，黒洞内和宇宙的引力不是中心形，是均勻形的结论。星系质量计算通过Newton中心引力与宇宙均勻引力综合应用得出的。暗能量是纯宇宙均勻引力的应用。 文献中星系质量计算仅与引力定律有关，这还没有完全确定，争论多；现在用Schwarzschild 度规结合新引力宇宙度规初步计算星系质量，得出星系质量与文献中星系质量有较大差别，下文中计算的星系质量还是初步的，还有很多需要改进，其计算的方法不能忽略。在计算宇宙平均物质密度时，用经过大量星系观测的数据理论分析结果与标准宇宙学结果比较，作者系列文献仅用1个宇宙视界常量贯穿全部文章，计算的宇宙平均物质密度与文献计算的值接近；计算的可测物质与暗物质的比值与文献估算的值符合。
system: [SYSTEM]

user: 5. 讨论和结论 综合以上分析。1) 新引力宇宙度规确是Schwarzschild度规球对称解，即是Einstein引力场方程的解，比任何Einstein引力场方程的解更简单，分析应用跟Newton引力定律那么简洁普适。如果标准宇宙学是普适的准确理论，学者们为什么创造出百多种宇宙学模型(Newton引力中心定律已击败许多不同引力论)，如文献 [ 1 ] 及王永久的《引力论&宇宙论》中介绍很多种宇宙学模型，但都没有精确地理论分析星系观测各种物理量？王永久的文中介绍142个类似Einstein推导的结果，几十年来看不到天文观测验证的公布。2) 新引力宇宙度规导出的体积方程(4) (4a)，在黎曼几何中没有用红移表述准确的体积计算(读者若知黎曼几何教材有此表述请指正)，这体积在分析宇宙物质密度和可观测星系的数量符合直测事实外，用于星系的宇宙红移数量分布分析符合观测数据等。文献无这样的讨论。新引力宇宙度没有宇宙年龄可分，只涉及星体和星系年龄分析。3) Newton引力中心定律结合宇宙均勻引力可知星系质量的计算只是现有文献值的十分之一左右，并从直测和理论讨论得知银河系质量大约是M31的50％，且银河系的 r U z n 值恰好在核球处，验证理论和直测令人惊奇的符合，文献没有这方面的验证。因此星系晕中的“暗物质”没有文献中计算的那么多。这一点带给人们极大的疑问，怀疑上述推导是否合理，但不是最后的结论，已在超 r > r U z n 星系质量计算上待进一步研究。这样的分析又不能全否定无用，有其合理的分析。宇宙中很多矮星系随宇宙红移逐渐增加而看不见，稀簿的星系际尘埃直测不到等等都属于不可测物质—暗物质。是宇宙均勻引力效应。不可测物质和可测物质分布规律，前面讨论简洁清楚。据文献 [ 10 ] (吳岳良、周宇峰)，暗物质约占85％，可测物质约占15％。上面理论分析暗物质是可测物质6倍，理论与估算应是互相符合。文献看不到不可测物质和可测物质详细分析分布规律。4) 宇宙“暗能量”是宇宙基本均勻稀簿物质的极弱引力效应，星系发射的电磁波在宇宙中长距离传播时，被极弱引力累积效应的贡献，具体表现为宇宙红移。5).可推知广义相对论可推扩至全宇宙，引力论不能只有Newton引力中心定律—Schwarzschild和Kerr度规，还有广义相对论的均勻引力定律—新引力宇宙度规和Kerr度规球对称度规(另文介绍)。6) 此处分析时只用1个宇宙视界恆量(是宇宙物质密度和引力恆量G的函数)，且是学者们早已定出，分析星系观测数据很精确。而标准宇宙学，需6个以上的参量(文献 [ 10 ] (陈学雷) P. 22)，计算出的值，难得观测的精确验证。文献 [ 10 ] P. 135 (张鹏杰)：在宇宙学尺度上，广义相对论成立吗？以上验证广义相对论成立！上述的理论分析比任何文献更精确地接近星系观测各种物理量。文献 [ 10 ] 中指出Schwarzschild度规黑洞天文观测不到，称为数学黑洞，事实上全宇宙任何点看到的一个对应Schwarzschild度规内部黑洞，一个个这样的Schwarzschild度规内部黑洞叠加成无限宇宙。而R-W度规没法将宇宙红移嵌进度规中。据(Asger G. Gasanalizad 阿塞拜疆http://arxiv.org/1009.4775)文献 [ 17 ] 中末表3计算出哈勃望远镜数据较小于宇宙视界4.3 × 10 27 m，根本不适用于方程(8)，计算出星系质量或透镜星系质量比以前文献更大，且该作者没有应用于任何星系观测数据的检验。综合大量星系各段电磁波光度计算，透镜星系质量，星系质量计算比较得出宇宙视界约是6~6.2 Gpc，相当精确了。7) 近400年引力论的创立发展史知，只有Newton和Einstein在创立发展引力论后，用自己的理论直接分析宇宙观测数据并得出精确验证！而Fricdmann，Robertson，Walker (注：3位创立理论后，他们没有给出理论分析验证)没有像Newton和Einstein后续工作的成果验证！如果标准宇宙学已经似Newton和Einstein理论具有普适性和严密性时，方程(3)若不正确？！就不存在文献 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] 等及以上分析，层层递进，环环相扣，用引力思想接续了Newton和Einstein的工作。8) 当代所列文献有关前沿性的困难将会大部分得以解决，体现黎曼几何-广义相对论在宇宙观测数据理论分析的最广泛，最简洁精确的应用。此处不能一一列出。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 目的：探讨亚健康系列6种中药足浴粉的临床疗效及其安全性评估。方法：研究对象为2015年8月~2017年7月在广州市天河区中医医院治未病科门诊就诊的人员共186例。将其分为对照组30例及治疗组6组：阳虚质组29例、阴虚质组25例、血瘀质组25例、气郁质组25例、痰湿质组25例、湿热质组27例。对照组及治疗组各组都采用健康生活方式干预，给予相应体质的饮食、运动、生活调养建议，对照组采用温热水足浴，治疗组各组分别给予相应体质的足浴粉进行治疗，连续使用6周、12周后，观察治疗后体质变化情况、临床有效率和安全性。结果：治疗12周后，治疗组各组及对照组中医体质均明显改善，由复合体质转变为单一体质或由偏颇体质转变为平和体质，治疗组各组与对照组比较差异有统计学意义(P < 0.05)。干预6周后，治疗各组的总有效率分别为：阳虚质组96.55%、阴虚质组96.00%、血瘀质组84.00%、气郁质组88.00%、痰湿质组100%、湿热质组96.30%，治疗组各组与对照组总有效率对比有显著性差异，有统计学意义(P < 0.01)；干预12周后，治疗各组的总有效率分别为：阳虚质组100%、阴虚质组96.00%、血瘀质组96.00%、气郁质组92.00%、痰湿质组100%、湿热质组100%，治疗组各组与对照组总有效率对比有统计学意义(P < 0.05)。治疗组各组明显优于对照组。所有病例均无不良反应发生。结论：亚健康系列足浴粉能明显改善亚健康状态的阳虚质、阴虚质、血瘀质、气郁质、痰湿质、湿热质患者的临床症状，使用简便、安全、价廉、有效且无任何不良反应，值得临床推广。 关键词 :亚健康，中医体质，外治，足浴粉，临床疗效 Copyright © 2018 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 据世界卫生组织统计，全球约有60%的人不同程度地处于亚健康状态，在我国有60%~70% [ 1 ] 的人群处于亚健康状态。亚健康是指人体处于健康和疾病之间的一种状态。它虽然不是病，但却是多种疾病的病前状态，是机体的一种警报信号，具有向健康或疾病转变的双向性。目前，对于亚健康状态的判断必须依靠现代医学，但由于临床表现非常复杂，确切病因尚不清楚，现代医学没有较好的治疗办法。因此，寻找有效治疗亚健康的措施已成为医学界所面临的一个急需解决的重大课题。中医体质是由先天遗传与后天获得所形成的在形态结构、功能活动和心理状态方面固有的、相对稳定的个体特征。王琦等“九种中医体质分类”成为中华中医药学会推广的标准 [ 2 ] 。不同体质的人群对病邪的反应性不同，具有病理体质的人，是由于七情饮食、劳倦等生活不节导致体内阴阳平衡失调，气血升降失常，使得气血津液、脏腑经络功能紊乱，但尚未发展成疾病，处于疾病与健康之间，即亚健康状态。祖国医学在亚健康状态的防治方面具有明显的优势。足浴具有操作简单、作用迅速、安全实惠、患者依从性高的优势。本课题组对亚健康状态的不同体质人群进行了中药足浴粉的分组干预治疗观察，取得了一定疗效，现报告如下。
system: [SYSTEM]

user: 2. 临床资料 2.1. 一般资料 研究对象为2015年8月~2017年7月在广州市天河区中医医院治未病科门诊就诊的人员。进行亚健康流行病学调查，判断为亚健康状态的210例，根据随机分配的原则，分为对照组和治疗组，对照组与6个不同体质治疗组：阳虚质组、阴虚质组、血瘀质组、气郁质组、痰湿质组、湿热质组。对照组男5例，女25例；年龄24~51岁，平均(33.58 ± 8.32)岁；治疗组男19例，女137例；年龄22~55岁，平均(31.37 ± 8.42)岁；治疗过程中剔除不合格病例24例，完成观察186例。治疗组与对照组患者性别、年龄、病史等一般资料比较，差异无统计学意义(P > 0.05)，具有可比性。 2.2. 诊断标准 A、亚健康的诊断标准：根据世界卫生组织(WHO)关于健康、亚健康的定义，并参考世界中医药学会联合会亚健康专业委员会成立暨首届世界亚健康学术大会制定的《亚健康的中医临床研究指导原则(试行)》 [ 3 ] 中亚健康状态的判断标准。B、中医体质的分型：依据国家中医药管理局于 2009 年 4 月 9 日 发布的《中医体质分类与判定》 [ 4 ] 。 2.3. 纳入标准 ① 年龄20~60岁；② 自愿接受调查；③ 符合亚健康诊断标准：亚健康的确诊采用罗仁课题组自制的《亚健康与中医体质调查问卷》 [ 5 ] [ 6 ] 及系统软件，此量表共有39个条目，条目评分按5级量化。亚健康主要临床表现为持续或反复出现的不适状态，或现代医学检查结果轻微异常，但不能确诊为疾病；④ 尽管有明确的疾病诊断，但无需用药维持，且与目前不适状态或适应能力的减退无因果联系。 2.4. 排除标准 ① 不符合亚健康的诊断标准者；② 处于心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤等重大疾病治疗期；③ 患非重大疾病但需用药物维持者；④ 妊娠及哺乳期妇女、精神神经疾病患者；⑤ 足部有外伤、皮肤破溃或有感染，皮肤过敏者。 2.5. 剔除标准 ① 不符合纳入标准而被误纳入者；② 由于主观或客观原因，未按规定用药，无法判断疗效或数据不全影响疗效评价者；③ 受试者用药依从性差，或中途自行换药或加用其他药物影响疗效和安全性评定者；④ 观察中自然退出、失访，或是治疗有效，但不能完成整个疗程以致临床观察不全等原因影响疗效和安全性判定者。