system: [SYSTEM]

user: 2. 基于相对温差判据渗漏油红外检测法 2.1. 红外检测原理 自然界中任何物体，只要温度高于绝对零度，就会以电磁辐射的形式在非常宽的波长范围内发射能量，产生辐射能。不同的材料、不同的温度、不同的颜色所发出的热辐射强度不同。热成像技术是指利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形，并反映到红外探测器的光敏元件上，从而获得红外热像图，这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲热成像就是将物体发出的不可见红外热辐射能量转变为可见的视频图像(图1)。 图1. 红外检测原理图 红外检测的原理包括六个部分，景物辐射分布场、红外辐射大气传输、光学成像、红外探测、电子处理以及视觉响应。通过这些步骤，能够将热像图清晰地传输到运维中心，供运维人员参考。 2.2. 红外检测相对温差判据的方法 尽管变电站红外检测的方式经运行了近二十年，已在各大变电站得到广泛的运用，但是变压器套管渗油的现象无法避免，甚至经常发生。原因在于漏油是一个长期的渐变过程，即便有红外热像图和温差判据，但是对于如何运用温差判据没有详细的说明，运维人员仍然不知道如何根据温差判据对热像图进行准确地判断。 因此针对这种现象，提出温差判据的具体使用方法，需要将温差判据与热像图相结合，得到利用温差判据规程和热像图渗漏油异常面积来准确判断套管漏油的方法。 2.2.1. 相对温差判断原理 载流部件由五个因素制约热平衡，分别是热功率 P j (由电阻损耗产生)；载流部件所吸收的太阳辐射功率 P a ( P a 为关于日照辐射的强度和面积等数值的函数)；由天气原因的空气流动程度形成的对流散热功率 P h ；辐射散热功率 P r 及与相邻部件衔接部位的传导功率 P c 。在载流部件处于热稳定的状态时，这五个因素也处于平衡的关系式 [ 1 ] ： P j + P a = P h + P r + P c P j = I 2 R 其中 P h 、 P r 、 P c 分别为散热条件和温度的函数。 根据相关资料和对实际运行情况的调研，电流致热型部件工作时，在一定温度范围内，其温升值正比于所流过电流I的k次方。而相比于过热点和正常工作的对应点： τ 1 = B 1 R 1 I 1 k τ 2 = B 2 R 2 I 1 k 表达式中 τ 1 为载流部件过热点的温升、 τ 2 为载流部件正常点的温升； 其中， B 1 为过热点的散热条件相关的系数、 B 2 为正常点的与散热条件相关的系数； R 1 为过热点电阻、 R 2 为正常点的电阻； 根据上述式子，我们可以得到相对温差 表达式为： δ t = τ 1 − τ 2 τ 1 × 100 % = B 1 R 1 I 1 k − B 2 R 2 I 2 k B 1 R 1 I 1 k (1) 由于同一设备中，不同相位的同一部位过热点和正常点的工作环境差别不大，因此可以认为其散热条件近似相同，且由于设备中三相的电流高度大体对称，因此可以认为 B 1 ≈ B 2 、 I 1 ≈ I 2 。 将其代入(1)式后得： (2) 同时，过热点的电阻相对偏差 δ r 定义为： δ r = R 1 − R 2 R 1 × 100 % (3) 因此得到(4) δ t ≈ δ r (4) 由 可以看出，过热点的相对温差 δ t ，近似等于其电阻的相对偏差 δ r 。因此，在设备运行时，通过载流设备所允许的电阻偏差，可以推断出其相对温差的大小。根据所推断的相对温差大小，便可以通过相对温差判据定位故障位置和判断故障程度。 2.2.2. 相对温差特性及判断尺度 根据表达式(2)可以看出，相对温度差 δ t 实际上反映了过热点的接触电阻或体电阻与正常部分的电阻的偏差之间的本质差异，因此它与外部环境情况、负载大小等其他各种因素均无联系。其值域为 0 ≤ δ t ≤ 1 00 % ，这样方便制定统一的判断标准。不仅如此，在实际运用当中，用于计算 δ t 的温度为热像仪的测量值，由于在热像仪的使用过程中，辐射率设置存在一定的偏差，因此，该值与被测物体上的真实温度存在一定的差距。根据研究与实践表明：即便热像仪中的辐射率设置变换后，测得不同的温度值，但相对温差 δ t 时始终保持不变的。由于相对温差值具有不被辐射率影响特性，因此相对温差判断的方法也就成功地避免了表面温度判断法所存在的缺陷。 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》(下文中简称为《规程》)中所制定的预防漏油的温差判据，其对应内容如表1所示。 Table 1 Relative temperature difference criterion for current heating type equipmen 设备类型 相对温差故障范围 一般热故障 重大热故障 紧急热故障 SF 6 断路器 ≥20% ≥80% ≥95% 真空断路器 ≥20% ≥80% ≥95% 充油套管 ≥20% ≥80% ≥95% 高压开关柜 ≥35% ≥80% ≥95% 隔离开关 ≥35% ≥80% ≥95% 其他导电设备 ≥35% ≥80% ≥95% 表1. 电流制热型设备的相对温差判据 《规程》中将载流设备故障根据温差范围分为3个等级：一般热故障、重大热故障和紧急热故障。对不同类型设备的重大热故障或紧急热故障的划定是相同的。根据电流制热型设备的相对温差判据，当相对温差值大于80%时认定为重大热故障，此时故障电阻点电阻值相当于正常点电阻值的5倍以上；当相对温差值大于95%时认定为为紧急热故障，此时故障点电阻值超过正常点电阻值的20倍。 2.2.3. 相对温差判断应用 由于红外成像之后所有的温度都由热像图呈现，相对温差判据中的20%只能根据颜色判断。再结合热像图中的颜色面积，判断漏油的面积范围。综合考虑温度大小和相同温度的面积，进行判断漏油程度与部位。具体过程为先通过长时间运行得到基准图像分析图，再依据温差划分温度颜色区域，结合温度异常范围面积再判断漏油位置 [ 2 ] (图2)。 图2. 红外判断方式 1) 基准图像 根据设备的标准热像建立基准图像，作为分析时的参考基准。基准图像包含标准尺寸、固定分析区域等内容，以半透明的形式重叠在屏幕的红外图像中。基准图像的标准尺寸设置可确保红外热像分析区域显示的范围大小基本一致，固定分析区域则便于实现后续的横向、纵向对比，以及智能诊断。为了避免干扰，系统可根据需要隐藏不必要的设备红外热像图(图3)。 图3. 基准图像分析图 2) 温差判别 划分温度颜色区域，根据基准图像，可以看出环境温度为13℃，套管正常运行的时候温度为25℃。根据温差判据，温差在20%时已有可能出现一般热故障，在80%的时候为重大热故障，在95%的时候为紧急热故障。如图4指出的温差颜色判别，在温差20%的颜色上下限的时候，工作人员需引起注意，如果温度颜色持续向80%温差范围变化，则需要工作人员立即检查套管故障。 3) 温度异常面积 由于变压器套管故障情况难以立即判断，温升也有可能由外部环境因素导致。如图5，三相套管最大相间同位置温差上、中、下部分为3.2%、6.5%、10.8%，说明套管是被外部热源加热。经现场调查证实，在西偏北的微风天气，由于气流的作用，热量会由西向东聚集，导致变压器套管温度自西向东逐渐升高。若当天有大风天气，快速的空气流动也会带走变压器套管的部分热量，这时，变压器套管温度便会低于正常情况，因此现需要对故障部分的面积进行分析，以判断是否为漏油故障 [ 3 ] 。 图4. 温差颜色判别图例 图5. 220 kV变压器套管热像图 因此，若三相套管温度上升趋势和规律相同、温差不大，且温度异常面积不明显，则说明变压器散热器热气流随变化的风向，加热了套管局部区域；若三相中某相温度明显不同，且出现低温层次现象，则说明套管该部分出现了漏油的现象。 根据红外检测原理，总结以下的检测流程：(图6) 通过热像图以及具体的判断方式，检修人员可以采取相应的解决措施。