DreamBlooms/HansPub-15000-to-45000 huggingface dataset:
system: [SYSTEM]

user: 2. 资料与方法 2.1. 临床资料 527例ACG患者，入组病例42例(男15例，女27例)，右眼24例，左眼18例，筛除485例(入选病例要求：1) 患者眼部及全身情况：无眼部其他疾病：包括结膜下瘢痕、粘连，角膜异常或存在角膜感染，无激素过敏反应史，无真菌感染，无严重不能控制的高血压、结核、精神异常等疾病。2) 首次发病，发病时间1~7天，3) UBM虹膜形态为：虹膜膨隆型，4) 缩瞳后检查房角关闭1/4至3/4象限，5) 入院眼压范围为40~73 mmhg，6) 角膜水肿减轻后测中央角膜厚度540~580 μm。 ACG诊断标准：① 患者具有发生原发性闭角型青光眼的眼部解剖特征(1) 传统解剖学因素包括：窄房角、浅前房、短眼轴、厚晶体2) 静态解剖学因素包括：房角的宽度、面积、体积，虹膜的厚度、体积，晶体的矢状位高3) 动态解剖因素包括：虹膜开大及虹膜收缩时前房体积差、脉络膜膨胀或渗出) ② 急性眼压升高、房角关闭(短时间内眼压突然升高，房角镜检查房角部分或全部关闭) ③ 单眼发病患者作对侧眼检查，发现同样具有发生原发性闭角型青光眼的眼部解剖特征 ④ 眼部检查可见各种急性高眼压造成的损害体征(1) 症状：表现为剧烈头痛、眼痛、畏光、流泪、视力严重减退。2) 体征：眼睑水肿、结膜混合充血、角膜水肿、前房极浅或消失、瞳孔常呈竖椭圆形散大、光反射消失，角膜后色素性KP等) 排除标准：① 血影细胞性青光眼、晶状体膨胀、晶状体溶解性青光眼、晶状体半脱位引起的青光眼，新生血管性青光眼 ② 虹膜睫状体炎、急性结膜炎、葡萄膜炎引起的继发性青光眼 ③ 恶性青光眼 2.2. 研究方法 将42例临床病例资料基础治疗均为：局部使用毛果芸香碱眼液(5 ml:25 mg)、倍他洛尔眼液(5 ml/12.5 mg)、布林佐胺眼液(5 ml/50 mg)局部点眼，全身静脉滴入20%甘露醇，口服醋甲唑胺片(25 mg)。根据是否使用激素及使用激素种类的不同分为常规药物治疗组(1组，详见表1)，地塞米松组(2组，详见表2)、氟米龙组(3组，详见表3)，具体分组及病例情况如下： Table 1 Conventional drug treatment group dat 编号 眼别 入院前发病天数(天) 是否使用激素 房角情况 角膜厚度(微米) 1 右眼 5 否 关闭1/4 540.3 2 右眼 2 否 关闭1/4 543.66 3 左眼 7 否 关闭3/4 568.07 4 左眼 2 否 关闭1/2 557.83 5 左眼 4 否 关闭1/4 561.24 6 右眼 5 否 关闭1/2 553.17 7 左眼 5 否 关闭1/4 559.11 8 左眼 5 否 关闭1/2 561.27 9 右眼 3 否 关闭1/2 554.37 10 左眼 7 否 关闭3/4 570.47 11 左眼 2 否 关闭1/2 548.71 12 右眼 7 否 关闭3/4 559.84 13 右眼 7 否 关闭3/4 568.57 14 右眼 2 否 关闭1/4 549.75 表1. 常规药物治疗组数据 Table 2 Dexamethasone group dat 编号 眼别 入院前发病天数(天) 是否使用激素 房角情况 角膜厚度(微米) 1 右眼 5 是1 关闭1/2 564.36 2 右眼 5 是1 关闭1/4 557.95 3 右眼 3 是1 关闭3/4 553.46 4 右眼 5 是1 关闭1/4 550.74 5 右眼 3 是1 关闭1/2 556.24 6 左眼 4 是1 关闭1/2 547.63 7 左眼 4 是1 关闭3/4 557.38 8 左眼 4 是1 关闭1/4 549.56 9 右眼 2 是1 关闭1/2 562.33 10 右眼 3 是1 关闭1/2 553.76 11 左眼 4 是1 关闭3/4 567.12 12 右眼 6 是1 关闭3/4 558.56 13 左眼 7 是1 关闭3/4 563.43 14 左眼 6 是1 关闭1/4 557.66 表2. 地塞米松组数据 Table 3 Fluoromethane group dat 编号 眼别 入院前发病天数(天) 是否使用激素 房角情况 角膜厚度(微米) 1 右眼 6 是2 关闭3/4 567.56 2 右眼 2 是2 关闭3/4 548.2 3 左眼 2 是2 关闭1/2 563.47 4 左眼 2 是2 关闭1/2 546.96 5 右眼 3 是2 关闭1/2 546.53 6 右眼 4 是2 关闭3/4 558.61 7 右眼 4 是2 关闭1/2 563.06 8 右眼 4 是2 关闭1/2 554.11 9 左眼 5 是2 关闭1/4 545.84 10 右眼 5 是2 关闭3/4 563.44 11 右眼 6 是2 关闭1/4 560.47 12 左眼 6 是2 关闭1/2 558.13 13 左眼 7 是2 关闭1/4 566.31 14 右眼 6 是2 关闭1/4 566.03 表3. 氟米龙组数据 注：表中是1表示使用妥布霉素地塞米松眼液，是2表示使用氟米龙眼液。 1组用药方案为：毛果芸香碱滴眼液入院1小时，1次/5分钟，1小时后，3次/日 倍他洛尔眼液3次/日、布林佐胺眼液3次/日，甘露醇针250 ml静脉滴入2次/日 醋甲唑胺片25 mg 2次/日 2组用药方案为：毛果芸香碱滴眼液入院1小时，1次/5分钟，1小时后，3次/日 倍他洛尔眼液3次/日、布林佐胺眼液3次/日，甘露醇针250 ml静脉滴入2次/日 醋甲唑胺片25 mg 2次/日妥布霉素地塞米松滴眼液3次/日(典必殊：妥布霉素0.3% + 地塞米松0.1%) 3组用药方案为：毛果芸香碱滴眼液入院1小时，1次/5分钟，1小时后，3次/日 倍他洛尔眼液3次/日、布林佐胺眼液3次/日，甘露醇针250 ml静脉滴入2次/日 醋甲唑胺片25 mg 2次/日氟米龙眼液3次/日(氟米龙：0.1%) 2.3. 统计学处理 采用IBM spss22.0统计学软件包进行统计学分析用药前后眼压变化情况(详见表4)，采用c 2 检验及秩和检验，P ≤ 0.05表示差异有统计学意义。 Table 4 Changes in intraocular pressure before and after medication (unit: mmHg 编号 1组 2组 3组 入院眼压 治疗后眼压 差值 入院眼压 治疗后眼压 差值 入院眼压 治疗后眼压 差值 1 49 12 37 52 18 34 58 26 32 2 44 12 32 54 9 45 50 28 22 3 65 33 32 62 16 46 61 25 36 4 48 21 27 40 9 31 39 21 18 5 52 13 39 52 9 43 64 24 40 6 52 21 31 54 15 39 67 30 37 7 55 15 40 58 13 45 62 28 34 8 47 28 19 47 9 38 53 24 29 9 46 18 28 48 13 35 36 16 20 10 60 48 12 60 18 42 62 34 28 11 51 26 25 56 29 27 34 11 23 12 73 45 28 56 24 32 52 22 30 13 60 37 23 65 28 37 50 18 32 14 42 11 31 50 19 31 60 17 43 表4. 用药前后眼压变化情况(单位：mmHg)
system: [SYSTEM]

user: 3. 结果 1) 组间差异性比较结果如下： ① 入院前发病天数组间差异性比较 P = 0.966 ② 房角情况组间差异性比较P = 0.980 ③ 角膜厚度组间差异性比较P = 0.917 ④ 入院院时眼压组间差异比较P = 0.740 以上P值均大于0.05，尚不能认为组间差异有统计学意义 2) 各组治疗前后眼压变化统计结果如下 ① 常规治疗组用药前后眼压变化P = 0.001 ② 常规治疗加妥布霉素地塞米松眼液用药前后眼压变化P = 0.001 ③ 常规治疗加氟米龙眼液用药前后眼压变化P = 0.001 以上P值均小于0.05，可认为各组治疗前后眼压变化有统计学意义，均是降低眼压的有效方案 3) 妥布霉素地塞米松组、氟米龙组与常规用药组治疗后眼压下降幅度的统计分析 ① 常规药物治疗组与常规药物加妥布霉素地塞米松眼液组治疗后眼压下降幅度分析P = 0.005，妥布霉素地塞米松组眼压下降幅度与常规治疗组眼压下降幅度差异有统计学意义，可认为在急性闭角型青光眼发作期常规治疗加用妥布霉素地塞米松滴眼液降低眼压效果好于常规治疗组。 ② 常规药物治疗组与常规药物加氟米龙眼液组治疗后眼压下降幅度分析P = 0.629说明，说明氟米龙组眼压下降幅度与常规治疗组眼压下降幅度差异无统计学意义，尚不能认为在急性闭角型青光眼发作期常规治疗加用氟米龙眼液降低眼压效果好于常规治疗组。
system: [SYSTEM]

user: 4. 讨论 青光眼(glaucoma)是一组以视乳头萎缩及凹陷、视野缺损及视力下降为共同特征的疾病，病理性眼压增高、视神经供血不足是其发病的原发危险因素，视神经对压力损害的耐受性也与青光眼的发生和发展有关。在房水循环途径中任何一环发生阻碍，均可导致眼压升高而引起的病理改变，但也有部分患者呈现正常眼压青光眼 [ 1 ] 。青光眼是导致人类失明的三大致盲眼病之一，而且青光眼引起的视功能损伤是不可逆的，后果极为严重。 急性闭角型青光眼病情发展快，症状明显，往往患眼有明显的胀痛、虹视、明显的视物模糊，还会伴随同侧头疼，严重者会出现恶心呕吐等表现，急性发作期的视力多系急剧下降，严重者仅见眼前指数，甚至只留光感。其原因一方面由于角膜水肿，另一方面也是重要的一面，由于高眼压引起视神经普遍性缺血。如果持续高眼压不解除，可迅速造成失明。急性发作期应积极抢救，尽快使房角开放，以免发生永久性房角粘连。高眼压时手术并发症多，效果差，应先用药物控制眼压，待充血炎症现象消退后再行手术。为使眼内压迅速下降，通常可同时使用多种药物：2%毛果芸香碱液、醋甲唑胺、20%甘露醇、β受体阻滞剂、α受体激动剂、碳酐酶抑制剂或高渗剂 [ 2 ] 。 糖皮质激素(GC)是临床上使用最为广泛而有效的抗炎和免疫抑制剂，在紧急或危重情况下，糖皮质激素往往为首选。眼科临床常用的糖皮质激素类药物有泼尼松、甲泼尼松、倍他米松、地塞米松、氟米龙等。地塞米松又名氟美松、其衍生物有氢化可地松、泼尼松等，其药理作用主要是抗炎、抗毒、抗过敏等，临床使用较广泛，血浆蛋白结合率较其他皮质激素类药物为低.该品0.75 mg的抗炎活性相当于5 mg泼尼松龙。肾上腺皮质激素类药，抗炎、抗过敏和抗毒作用较泼尼松更强，水钠潴留和促进排钾作用很轻，肌注或静滴对垂体–肾上腺抑制作用较强。其在眼部作用为：1) 抗炎作用：可减轻和防止组织对炎症的反应，抑制炎症细胞，包括巨噬细胞和白细胞在炎症部位的集聚，并抑制吞噬作用、溶酶体酶的释放以及炎症化学中介物的合成和释放。2) 免疫抑制作用：包括防止或抑制细胞介导的免疫反应，延迟性的过敏反应，减少T淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性细胞的数目，降低免疫球蛋白与细胞表面受体的结合能力，并抑制白介素的合成与释放，从而降低T淋巴细胞向淋巴母细胞转化，减轻原发免疫反应的扩展。可降低免疫复合物通过基底膜，并能减少补体成份及免疫球蛋白的浓度。氟米龙的抗炎作用与地塞米松类似，但效能为氢化可的松40倍，且升高眼压作用较地塞米松弱。 2017年，国内多名眼科青光眼专家发表了糖皮质激素在ACG中使用的专家共识 [ 3 ] ，文章中部分说明了糖皮质激素使用的方法及条件，但在临床工作中，很多眼科临床医生治疗眼前节疾病时通常选择副作用相对较小的短效激素，通常不将激素作为闭角型青光眼急性发作期常规药物使用，可能是考虑糖皮质激素对眼压升高的影响；部分眼科医生使用了糖皮质激素，但对短效激素或长效激素的选择也有疑惑。通过国内外既往研究发现 [ 4 ] [ 5 ] ，闭角型青光眼急性发作时，房水中白介素-1，白介素-6，单核细胞趋化因子，新生血管生长因子浓度较正常房水中其含量明显升高，在以上几种炎症因子或介质的作用下，导致前房炎症反应增强，出现炎性渗出、房角逐渐粘连，小梁堵塞后滤过功能减弱丧失。通过查阅临床药理学 [ 6 ] ，比较地塞米松及氟米龙两种药物在局部达到药物峰值时间分别为1小时和45分钟，两者起效时间接近，地塞米松局部通透性好于氟米龙，氟米龙通透性差、半衰期短，易于代谢，故对眼内影响小，因此临床眼科医生可能会选择对眼压影响较小的药物。ACG急性发作时，由于高眼压状态持续存在，导致炎症因子及炎症介质持续释放。如何能持续有效的控制炎症因子及炎症介质释放，减轻前房炎症反应就是我们选择激素类型关键。选择抗炎强度大，作用时间长的妥布霉素地塞米松3次/日能有效控制炎症。增加短效激素局部给药的频率，或许能维持局部抗炎有效作用时间，但有以下两点问题：1) 抗炎强度相对较弱2) 加强了激素升高眼压的风险(目前尚未有相关的风险评估)。 本次研究从527例ACG患者中筛选出42例病例，从发病天数、房角开放程度、角膜中央厚度、虹膜形态(急性闭角型青光眼发病原理中常见的虹膜膨隆型)及入院眼压等5项可能存在组间差异性因素做比较，将42例入院病例根据是否使用激素及使用激素种类的不同分为常规药物治疗组(1组)，地塞米松组(2组)、氟米龙组(3组)。比较各组组间差异；各组治疗后眼压与入院眼压下降程度；使用常规治疗与常规治疗加短效或长效激素对眼压下降程度的影响。 从IBM spss22.0统计学软件包统计结果分析：1) 各组发病天数、房角关闭程度、角膜中央厚度、虹膜形态及入院眼压无统计学意义的组间差异；2) 3种治疗方案均能有效降低急性闭角型青光眼IOP；3) ① 在急性闭角型青光眼发作期常规治疗加用妥布霉素地塞米松滴眼液降低眼压效果好于常规治疗组 ②急性闭角型青光眼发作期常规治疗加用氟米龙眼液降低眼压效果与常规治疗组降低眼压效果无明显差异。 总结以上数据，可做出以下结论：1) 急性闭角型青光眼治疗时除常规降眼压药物，可加用妥布霉素地塞米松滴眼液3次/日，可使增强降眼压幅度。2) 常规药物加用氟米龙眼液3次/日，与单独使用常规药物相比，未增强降眼压幅度。虽然激素在急性闭角型青光眼治疗中的具体因素仍未明确，但临床结果证明，急性闭角型青光眼发作时，长效激素可作为治疗药物之一，联合常规降眼压药物共同控制眼压。 本次实验研究的不足之处总结为以下几方面：1) 存在混杂性偏倚 由于各组数据是统计既往病例的统计研究，统计前设定了各种排除条件，存在非实验因素与实验因素同时并存的情况，影响到检测结果。为了解决该项偏倚，在实验前综合考虑了纳入标准，随机化原则。2) 由于用药前后角膜存在水肿等情况，角膜厚度测量等数据存在随机误差3) 目前闭角型青光眼发病机理 [ 7 ] 通常认为分为以下几种类型：瞳孔阻滞型、非瞳孔阻滞型、多种机制共存型，本文仅统计了最常见类型(虹膜膨隆型急性闭角型青光眼)，对其它类型未做统计，因此长效激素对其它几种类型急性闭角型青光眼效果尚不确定。 在论文完成之际，非常感谢我的导师梅妍教授，感谢梅老师给我进一步学习的机会。本论文是在我的导师梅妍教授的关心和指导下完成的。祝梅妍老师身体健康，工作顺利，万事如意。还要感谢我的老师张自艳，师兄张利波，在我收集和整理资料过程中不可或缺的帮助。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 部分站用变配电线路中常出现越级跳闸的问题，造成停电范围扩大，严重威胁供电可靠性，本文首先分析了造成继电保护越级跳闸原因，包括支路保护整定设置不当、上下级保护配合不合理、断路器等元器件故障等，进而对继电保护整定原则和级间配合进行了改进分析，并设计了零序电流保护与脱扣器结合的继电保护方案，现场实验结果表明，该方案可有效解决越级跳闸问题，避免了停电范围扩大及其带来的繁重检修任务，提高供电可靠性。 关键词 :站用变，越级跳闸，零序保护，脱扣器，电流速断保护 Copyright © 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 继电保护装置是集控制与保护于一体的重要装置，无论是输电网中还是配电网中对供电的安全性和可靠性都起着至关重要的作用 [ 1 ]。在配电网中，越级跳闸事故时有发生，尤其是在变电站站用电配电线路中，由于线路设计不合理 [ 2 ] 、整定保护定值整定不当等原因，造成越级跳闸事故，导致停电范围的扩大，影响着供电的安全可靠 [ 3 ]。如2013年6月国内某发电站电动机发生接地故障，引起越级跳闸导致低压厂用配电盘全盘失电；2016年西安南郊变事故。国网公司明确表示要防范站用交流系统全停事故的发生，对站用380 V系统加强监控和保护 [ 4 ]。 为解决这一问题，已有部分学者做了一些研究。文献 [ 5 ] 针对核电站厂用变越级跳闸事故，对变压器的零序保护进行了分析和改进，采用“定时限 + 反时限”两段式零序保护改进方案 [ 6 ] [ 7 ] ，解决越级跳闸问题。文献 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] 提出光纤纵差保护方法解决某些供电网络的越级跳闸问题，即将输电线路两端电流的幅值及相位信息通过光纤网络传送到光纤纵差保护器进行比较，判断线路两端电流的向量和为零，判断区域内有无故障，从而决定是否动作切除本线路 [ 12 ] ，但是这种保护常用在高压输电线路中，应用在低压线路中需要对设备进行改装升级并加装光线通信设备通信，改装成本高。在文献 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 通过使用数字化变电站技术，以变电站一、二次设备为数字化对象，以高速光纤网络通信平台为基础，通过对数字化信息进行标准化，实现信息共享和互操作，并以网络数据为基础，实现数据测量监视，控制保护，信息管理等自动化功能的变电站，是目前变电站自动化的新技术 [ 17 ]。由于该方法改造设备多，而且比较复杂，该方法适用于新站设计和建设，不适合对已建成变电站的改造。 为改善以上方法的局限性，本文提出一种基于零序保护与脱扣器结合的继电保护方案，具有改造简单、可靠性高、易操作等特点。此方案是将电流速断保护与零序电流保护相结合，发挥电流速断保护简单可靠的优势，兼有零序保护的灵敏性和速动性的特点，此装置用于低压配电网、变电站用电保护，能够提高正确及时切除故障区域的能力，避免越级跳闸事故的发生，且适用性较强，改进相对容易实现。
system: [SYSTEM]

user: 2. 越级跳闸案例与原因分析 继电保护装置的基本任务，就是进行“区分和甄别”，这就要对电气量进行测量，比较“差异”来判断是否故障和动作。越级跳闸的发生可以是继电保护任一环节出现差错的结果。下面以湖北省某变电站站用变越级跳闸案例为例 [ 18 ] ，对站用变越级跳闸的原因进行分析，变电站站用电保护配置图如图1所示。 图1. 湖北省某变电站站用电保护配置图 对于该变电站的越级跳闸现象表现为：当380 V负荷支路故障时，相应支路的保护没有动作，而变压器的零序保护动作，切除整个交流系统，导致越级跳闸事故的发生。发生越级跳闸事故后，会引起停电范围的扩大，供电可靠性降低。而且检修范围会扩大，特别是变压器的检修，浪费大量的检修时间和人力物力，解决这一问题很有必要。 在综合分析了越级跳闸事故后，得出引起越级跳闸的主要原因是上下级保护配合不合理，具体分析如下： 在案例中，低压站用变接地故障保护的设置中可以利用断路器开断故障电流，也可以利用上一级变压器低压侧中性点设置的零序保护实现。断路器的动作曲线具有反时限特性，在短路电流的计算时，通常认为是金属性接地来计算，而在实际中大多不是单纯的金属性接地 [ 19 ] ，经过渡电阻接地的情况也很多，对于断路器动作时间就会有较大的偏差；零序保护动作设定是的定时限保护。上下级动作的曲线配合如图2所示，站用变零序保护设置整定值为440 A，动作延时设置为1 s。当故障电流大于1.1 kA时，低压断路器动作，切断故障支路，零序保护未动作，但是当故障电流小于1.1 kA时，零序保护动作先于断路器动作，切断了变压器，导致低压配电母线失电，导致越级跳闸事故的发生。 针对引起越级跳闸的原因，需对站用变的级间配合进行改进，本文设计了基于零序保护与脱扣器结合的解决方案，下面详细介绍该方案的内容。
system: [SYSTEM]

user: 3. 零序保护方案设计 3.1. 改进依据和方案 目前站用变保护设置了变压器中性点定时限零序保护，该保护主要有两方面的作用。一是作为低压站用变和配电母线发生接地故障的主保护，二是作为低压负荷支路接地故障的后备保护。 对于低压侧中性点直接接地的变压器，低压侧接地短路故障的保护应在低压侧中性点设置零序过电流保护。为了与负荷支路保护相配合，可以在断路器旁加装前一级零序保护，与中性点直接接地的零序 图2. 零序保护和得低压断路器动作配合曲线 保护形成保护与后备保护的两级保护方案。当发生接地故障时，故障电流较大时，断路器先于零序保护动作切除故障；当故障电流较小时，断路器旁设的零序保护先于断路器动作，切除支路故障，而中性点的后备零序保护不需动作，从而避免了越级跳闸事故的发生。下面详细介绍断路器旁设的零序保护中零序电流的获取方法和整定方法。 3.2. 零序保护设计 在电流速断保护中，利用正常运行与短路状态下在相电流幅值方面的差异。正常运行的电力系统是三相对称的，其零序、负序电压电流理论上为零 [ 20 ] ；多数的短路故障是三相不对称的，其零序、负序电流和电压会很大；利用故障的不对称性也可以找到正常与故障间的差别，并且这种差别是零与很大值的比较，差异更为明显。当中性点直接接地系统(又称大接地电流系统)中发生接地短路时，将出现很大的零序电压和电流，利用零序电压、电流来构成接地短路的保护，具有灵敏性和速动性的显著优点。 零序电流保护首先是要获取零序电流可以采用零序电流互感器或零序电流过滤器，零序电流过滤器是三相电流互感器采用三相星形接线方式，如图3(a)所示。 I ˙ r = I ˙ A + I ˙ B + I ˙ C = 3 I ˙ 0 (1) 图3. 零序电流过滤器。(a) 原理接线图；(b) 等效电路 在中性线上所流过的电流就是 3 I ˙ 0 ，零序电流过滤器也产生不平衡电流 [ 21 ]。如图3(b)中所示的电流互感器等效电路，此时流入继电器的电流为 I ˙ r = I ˙ a + I ˙ b + I ˙ c = 1 n T A [ ( I ˙ A − I ˙ μ A ) + ( I ˙ B − I ˙ μ B ) + ( I ˙ C − I ˙ μ C ) ] = 1 n T A [ ( I ˙ A + I ˙ B + I ˙ C ) − ( I ˙ μ A + I ˙ μ B + I ˙ μ C ) ] = − 1 n 1 ( I ˙ μ A + I ˙ μ B + I ˙ μ C ) = I ˙ u n b (2) 此 I ˙ u n b 是零序电流过滤器的不平衡电流，它是由三个互感器励磁电流不相等而产生的。对于采用电缆引出的输电线路，还广泛采用零序电流互感器的接线方式以获得 3 I ˙ 0 ，电流互感器就套在三相电缆的外面，互感器的一次电流是 ，只当一次侧有零序电流时，在互感器的二次侧才有相应的 3 I ˙ 0 输出，所以称之为零序电流互感器。零序电流互感器和零序电流过滤器相比，主要的优点就是没有不平衡电流，同时接线也更简单。如图4所示，采用零序电流互感器测量零序电流，并经过过电流继电器进行整定的原理图。 图4. 零序电流测取与整定原理图 3.3. 零序电流的整定 在测量到零序电流的基础上，要与整定值相比较，这也是零序电流继电保护的基本思路。在零序电流保护中，为了实现继电保护的可靠性、灵敏性、快速性和选择性。零序电流速断保护的整定值计算的原则有： 1) 保护装置整定电流值应该大于等于三相正常运行时流过的最大三相不平衡电流、谐波电流、正常泄露电流之和 [ 22 ] ，并在发生接地故障时可靠动作，引入可靠系数 K rel = 1 .2 。 I op0 = 1 .2 I PEN (3) 式中： I op0 ——站用变零序电流保护整定值； I PEN ——最大三相不平衡电流。 2) 当变压器低压侧或低压盘母线上发生单相接地故障时，短路灵敏度系数大于等于1.5，即 I d / I op0 ≥ 1 .5 (4) 式中： I d ——变压器低压侧或低压盘单相接地故障电流。 3) 变压器零序保护整定电流应与带专用接地故障保护低压回路的接地故障保护相配合 [ 23 ]。 I op0 ≥ 1 .1 I 0 max (5) 式中： I 0 max ——接地故障保护整定最大值。 4) 不带专用接地故障保护回路，熔断器或断路器作为短路保护元器件，兼做接地保护元器件 [ 21 ]。为与变压器零序保护开展级差配合，需要满足当低压负荷回路发生单相接地故障时，变压器零序保护时间比低压负荷回路动作时间长 Δ t [ 24 ]。 t op0 ≥ t 0 max + Δ t (6) 式中： t op0 ——厂用变压器零序保护动作时间； t 0 max ——低压负荷回路熔断器或热继电器动作时间最大值； ——保护级差时间，一般取0.1~0.5 s。
system: [SYSTEM]

user: 4. 零序保护与脱扣器结合设计 4.1. 脱扣器动作控制 脱扣器是断路器的主要部件之一，所以对它的要求很严格，而且种类也较多。一般可分为过电流脱扣器、欠电压脱扣器、热脱扣器等，主要的功能是合闸闭锁和故障时跳闸 [ 25 ]。其内部结构图如图5所示。 图5. 脱扣器内部结构简图 控制脱扣器动作的方法一个是就地操作，另一个是远程操作。在远程操作方法中可以实现零序保护和脱扣器的结合，即当需要脱扣器进行分闸操作时，如图3所示，远程控制在MX分励线圈上施加 0.7 ~ 1.1 U n ( 为分励线圈额定电压)或MN失压线圈上施加 0.35 ~ 0.7 V n ( V n 为失压线圈额定电压)，可以实现对脱扣器的分段控制。 4.2. 零序保护与脱扣器结合装置原理图 根据上面的分析结果，设计了图6所示的装置原理图。 图6. 零序保护与脱扣器结合装置原理图 图4中，使用零序电流互感器(TAN)获取零序电流，将零序电流回路串入到过电流继电器的线圈中，与整定值比较。当零序电流超过了整定值时，经过延时继电器(KT)的时间整定后，给断路器分励线圈(MX)供电的回路闭合，分励线圈得电，断路器的脱扣器脱扣，断开故障线路。该零序保护应该和变压器的零序保护设置时间的整定配合，来完成跳闸的优先级设定，避免零序保护的上下级间抢先跳闸。
system: [SYSTEM]

user: 5. 现场验证分析 本研究在试制了零序保护与脱扣器结合装置后，在湖北省某变电站的站用变进行了防越级跳闸测试。实验中采用某公司提供的通用过流及接地继电器(SPAJ142C)。实验中站用变的零序保护及断路器旁设的零序保护均使用变比为250/1零序电流互感器的。站用变的零序保护采用定时限设置，保护整定值为4.8 A，延时1 s，断路器旁设保护也采用定时限保护，设置整定值为4 A，延时0.5 s，实验结果记录如表1所示。 Table 1 Experimental current and action tim 采样电流I/A 动作时间t/s 保护类型 1 2 3 平均值 4 0.517 0.510 0.518 0.515 Fixed-time 5 0.512 0.507 0.508 0.509 Fixed-time 6 0.487 0.496 0.499 0.494 Fixed-time 表1. 实验电流与动作时间 现场试验结果与供应商提供的动作曲线吻合，保护均能可靠动作。当采样电流为4 A时，实际测得动作时间为0.515 s，零序保护可靠动作。实验结果表明该装置工作正常，在零序电流达到整定值，能够准确及时动作，而上一级的变压器零序保护均未动作，表明该零序保护与脱扣器结合装置能够有效解决支路故障引起的越级跳闸问题。
system: [SYSTEM]

user: 6. 结语 针对站用变配电线路越级跳闸现象，结合案例分析了引起越级跳闸的原因，得出可能引起越级跳闸的三个原因。针对上下级配合设置不合理引起越级跳闸，引入了零序保护并进行整定，设计了零序保护与脱扣器结合的继电保护装置。现场实验结果表明，该装置可有效解决越级跳闸问题，避免了停电范围扩大及其带来的繁重检修任务，提高供电可靠性。 本研究中设计的装置是模拟式的继电保护装置，后续可考虑改进通信功能，形成数字式继电保护装置，便于与主站进行通信来报告实时状态和接收执行主站指令，有益于在智能配电网中的推广应用。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 目的：探讨手术室护理路径对腹腔镜手术的护理效果和对患者应激反应的影响。方法：抽取本院2016年9月~2018年10月收治的接受腹腔镜手术的患者150例，以Excel随机函数法分为参照组和路径组各75例，参照组手术室常规护理，路径组在上述基础上应用手术室护理路径，观察两组患者护理效果和应激反应。结果：路径组术后镇痛药使用例数、术后首次肛门排气时间、住院时间均低于参照组；建立气腹后10 min、术后30 min路径组HR、MAP、E、NE均低于参照组；术后路径组SAS、SDS评分均低于参照组；路径组并发症发生率低于参照组，P < 0.05。结论：手术室护理路径能缓解腹腔镜手术患者应激反应，控制术后并发症风险，值得临床应用。 关键词 :腹腔镜手术，手术室护理路径，应激反应 Copyright © 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 腹腔镜手术具有出血量少、伤口小、术后康复速度快等优点，被广泛应用于临床治疗内科手术治疗过程中，虽然具备上述优势，但腹腔镜手术中仍需注意较多问题，且术后仍然存在许多并发症风险，有可能导致患者出现应激反应，因此要提高手术效果，采取必要的护理措施是重中之重 [ 1 ] 。腹腔镜手术虽具有优势，但是会因为建立气腹而影响患者呼吸系统，主要原理为IAP的升高，限制了膈肌的运动能力，增加胸腔压力，使患者肺部扩张功能受到阻碍，降低潮气量以及功能残气量，扩大了患者肺泡的死腔进而引其相关症状。有外国学者经研究证实，在使用腹腔镜进行胆囊切除术时，采用头高体位能够有效降低建立气腹对患者呼吸功能产生的影响。另外，腹腔镜中气腹的建立还会对患者肝供血产生不利影响，引起IAP升高，进而损伤患者肝肾功能。虽然使用腹腔镜手术所产生的伤口较小，但是创伤仍然会使患者应激反应系统受到刺激，增加其体内皮质醇以及ACTH (促肾上腺皮质激素)的含量。基于上述原因，在腹腔镜手术治疗患者中采取科学有效的护理对患者身体健康极为重要。手术室护理路径是指针对特定的病种或手术制定的针对性护理方案，在事件发生前就制定好护理路径表，根据路径表内容逐步实施各项护理内容，以提高护理效果、保证患者安全、提高康复效果为目的 [ 2 ] 。本次研究以上述内容为论点，探讨了手术室护理路径对腹腔镜手术的护理效果和对患者应激反应与术后并发症的影响，详见下文。
system: [SYSTEM]

user: 2. 资料与方法 2.1. 一般资料 抽取本院2016年9月~2018年10月收治的接受腹腔镜手术的患者150例，纳入标准：所有患者均接受相关的临床检查，确诊需要接受手术治疗，且手术耐受性佳，符合腹腔镜手术适应征；排除标准：排除合并腹腔感染、严重胆道结石、晚期恶性肿瘤、凝血功能障碍以及中转开腹手术的患者。以Excel随机函数法分为参照组和路径组各75例，参照组男41例，女34例，年龄20~67岁，中位年龄(41.27 ± 2.63)岁，手术类型包括18例肾切除术、22例肾上腺肿瘤手术、22例卵巢囊肿切除术、13例胃肠手术；路径组男43例，女32例，年龄21~66岁，中位年龄(41.30 ± 2.37)岁，手术类型包括19例肾切除术、22例肾上腺肿瘤手术、20例卵巢囊肿切除术、14例胃肠手术。经我院伦理委员会讨论认为，本次研究符合伦理标准，且所有患者对研究知情。 2.2. 方法 参照组手术室常规护理，包括术前注意事项宣教、手术程序讲解、手术器械准备和消毒、监测患者生命体征、术中体位调整、术后感染预防等。 路径组在上述基础上应用手术室护理路径，先由主治医生、麻醉师、护士长和手术室护理人员组成护理路径小组，查阅以往腹腔镜手术资料，并对术中不足之处进行共同分析，以表格的形式列出，在小组讨论会中发挥头脑风暴法探求解决方案，并开展腹腔镜手术知识讲座，让小组成员充分了解腹腔镜手术中容易发生风险或出现纰漏的环节，制定针对性的手术室护理路径表，在围术期逐步实施。护理路径表内容如下：① 术前检查和心理干预。入院后根据患者病情症状对肾功能、血糖、尿常规等指标进行检查，做好详细记录，并了解患者过敏史、既往史和病情现状，完善术前评估。接到手术通知单后及时通知主治医生确定具体的手术时间，若患者因症状折磨和对手术治疗表现出恐惧、焦虑、抑郁等不良心理，需积极主动的进行护患沟通，为患者讲解手术的有效性、安全性、必要性，以及临床症状相关情况，掌握患者心理变化，及时疏导，提高患者手术依从性。嘱咐患者术前12 h禁食，4 h禁饮，保持充足睡眠；② 术中护理。手术室护士于术前1 h进入手术室，准备好手术所需的相关器械，如双极电凝、腹腔镜器械等，并预先调整室内温湿度，为患者创造舒适的手术环境，采取双人核对制度接收患者，确认无误后送入手术室。手术过程中巡回护士需积极配合麻醉医师对患者心电图、血氧饱和度、尿量、中心静脉压、呼吸功能、动脉血压等生命体征进行检测，在不影响正常手术的前提下尽可能将患者体位调整至舒适状态，并根据手术需要对光源进行调节。器械护士则需稳定、准确、迅速的传递手术器械，配合主治医师完成手术，尽量缩短手术时间，减少患者不必要的痛苦。术中一旦发现患者生命体征发生异常需立即通报麻醉医师和主治医师。手术结束前10 min和关腹前均由巡回护士和器械护士共同清点手术器械，避免遗漏；③ 术后护理。术后护理人员需对患者进行连续性生命体征监测，针对危急重症患者需增加巡视时间，做好患者会阴部、引流管和手术切口部位的护理工作，加强术后保暖。保持患者6 h平卧位，固定好引流管，并留置8~10 h的导尿管，静脉补液需根据患者具体情况确定，但摄入流食或补充营养液需在手术8 h后进行，次日患者饮食需以清淡的流食或半流食为主，禁食辛辣、刺激食物。送患者返回病房时与病房护理人员做好交接工作，并向患者家属详细说明手术情况和注意事项，鼓励患者配合术后护理工作，尽量战胜疼痛，可让患者更换头低臀高的体位促进腹腔气体上升，减少横膈刺激，缓解疼痛程度，争取早日康复。术后1 d护理人员需进行回访，查看患者手术伤口是否出现渗血、渗液，及时更换敷料，定期更换、清洗引流管和引流袋，并询问患者对手术的感受，观察手术疗效和恢复效果，同时做好患者卫生指导，协助患者尽早开始康复锻炼，防止压疮。 2.3. 观察指标 对比两组患者护理效果、应激反应和并发症发生率。① 护理效果。包括患者术后首次肛门排气时间、住院时间、术后镇痛药使用例数。术后首次肛门排气时间以及住院时间短证明护理有效避免了腹腔镜手术对患者胃肠功能的影响，术后镇痛药使用次数低则证明疼痛护理效果良好。② 应激反应包括生理应激反应和心理应激反应两个部分，生理应激反应指标包括术前30 min、建立气腹后10 min、术后30 min各时间点的心率(HR)、平均动脉压(MAP)、肾上腺素(E)、去甲肾上腺素(NE)等指标，心率、平均动脉压、肾上腺素以及去甲肾上腺素的水平高，则证明患者具有较高的应激反应，反之则应激反应较低。心理应激反应以Zung氏焦虑(SAS)、抑郁(SDS)量表对患者术前、术后1 d的心理状态进行评分，SAS以及SDS量表采用四级评分，1为“没有或很少”，2为“小部分时间”，3为“相当多时间”，4为“绝大部分或全部时间”，其中1~4为分数，题目共有20道，结果以总分为标准，以50分为临界值，50~59分为轻度焦虑/抑郁，60~69分为中度焦虑/抑郁，70分以上为重度焦虑/抑郁。 2.4. 数据统计分析 采用SPSS 20.0对数据进行统计分析，计量资料以( x ¯ ± s )表示，t检验；计数资料以n(%)表示，卡方检验。P ≤ 0.05表示统计结果存在显著差异。
system: [SYSTEM]

user: 3. 结果 3.1. 护理效果 路径组术后镇痛药使用例数3 (4.00)低于参照组12 (16.00)， x 2 = 6.000，P = 0.014。路径组术后首次肛门排气时间(1.47 ± 0.43) d、住院时间(5.76 ± 1.83) d均低于参照组[术后首次肛门排气时间(3.28 ± 1.16) d、住院时间(9.24 ± 2.42) d]，t = 12.670， 9.933，P = 0.000， 0.000。 3.2. 应激反应 术前30 min两组患者HR、MAP、E、NE对比均无统计学意义，P > 0.05；建立气腹后10 min、术后30 min路径组HR、MAP、E、NE均低于参照组，P < 0.05。见表1。 Table 1 Comparison of physiological stress response between two groups ( x ¯ ± s ; n = 75 组别 HR (次/min) MAP (Kpa) E (ng/L) NE (ng/L) 术前30 min 气腹后10 min 术后30 min 术前30 min 气腹后10 min 术后30 min 术前30 min 气腹后10 min 术后30 min 术前30 min 气腹后10 min 术后30 min 参照组 78.21 ± 3.11 87.42 ± 2.54 81.44 ± 3.06 12.32 ± 1.08 16.25 ± 1.75 13.42 ± 0.58 94.61 ± 16.52 184.04 ± 16.96 153.54 ± 19.46 225.12 ± 21.32 413.11 ± 18.59 309.44 ± 20.56 路径组 78.24 ± 2.86 81.33 ± 2.67 78.49 ± 4.11 12.25 ± 1.15 13.47 ± 1.33 11.74 ± 0.56 94.59 ± 17.21 136.25 ± 15.75 113.01 ± 17.98 224.54 ± 20.46 279.78 ± 20.22 232.45 ± 19.55 t 0.061 14.312 4.986 0.384 10.953 18.046 0.007 17.882 13.150 0.170 42.038 23.501 P 0.951 0.000 0.000 0.701 0.000 0.000 0.994 0.000 0.000 0.865 0.000 0.000 表1. 两组患者生理应激反应对比( x ¯ ± s ；n = 75) 术前两组患者SAS、SDS对比均无统计学意义，P > 0.05；术后路径组SAS、SDS评分均低于参照组，P < 0.05。见表2。 Table 2 Comparison of psychological stress response between two groups ( x ¯ ± s ; n = 75 组别 SAS SDS 术前 术后 术前 术后 参照组 54.31 ± 4.49 41.59 ± 3.68 56.49 ± 4.18 42.71 ± 3.96 路径组 54.43 ± 4.39 28.87 ± 3.85 56.38 ± 4.52 26.21 ± 4.56 表2. 两组患者心理应激反应对比( x ¯ ± s ；n = 75) Continued 3.3. 并发症发生率 路径组并发症发生率低于参照组，P < 0.05。见表3。 Table 3 Comparisons of complications between two groups [n(%); n = 75; 单位：分 组别 腹痛腹胀 情绪烦躁 恶心呕吐 压疮 总发生率 参照组 3 (4.00) 3 (4.00) 4 (5.33) 3 (4.00) 13 (17.33) 路径组 1 (1.33) 2 (2.67) 1 (1.33) 1 (1.33) 5 (6.66) x 2 / / / / 4.040 P / / / / 0.044 表3. 两组患者并发症发生率对比[n(%)；n = 75；单位：分]
system: [SYSTEM]

user: 4. 讨论 近年来腹腔镜手术在临床治疗内科、妇产科疾病中得到了广泛应用，该术式切口小，具有微创优势，可有效控制术中出血量，且大部分患者耐受性好，但术后仍然存在腹腔感染、切口感染、败血症等风险 [ 3 ] ，对患者预后效果造成一定影响。此外，患者出于对手术的恐惧，可能会导致生理、心理出现应激反应，从而对手术效果造成负面影响 [ 4 ] ，因此采取科学有效的护理措施十分必要。 除了创伤小之外，腹腔镜同时具有诊断和治疗的功能，能够使手术风险性得到最大限度的减少，并且不会对患者内环境造成干扰，缩短了术后康复时间以及住院时间，对于行腹腔镜妇科疾病治疗的患者，手术不会对其外腹部造成较大的疤痕，美容效果好且发生盆腔黏连的概率低，除此之外，腹腔镜手术费用较低，不会对患者造成严重的经济负担。术中建立气腹是腹腔镜手术的最大特点，一般手术需求的二氧化碳气腹压力在1.6~2.0 kPa之间，如果压力过高则会影响患者呼吸的情况。为避免腹腔镜手术对患者呼吸系统的影响，需要在实施手术的过程中对排气措施进行增强，促进二氧化碳从患者体内排出，另外还要控制建立气腹的时间。在手术实施过程中，需要注意避免对患者膈肌的损伤，且稳妥固定穿刺鞘，使用适当的气腹压力，防止因为操作不当引起气胸，威胁患者生命安全。 手术室护理路径则是以循证医学为护理指导思想 [ 5 ] ，每项护理措施均有章可循、有理可依，能将常规的被动式护理转变为主动护理服务，强化特定患者的针对性护理，从而保证患者手术顺利，改善预后质量。本次研究结果显示：路径组术后镇痛药使用例数、术后首次肛门排气时间、住院时间均低于参照组；建立气腹后10 min、术后30 min路径组HR、MAP、E、NE均低于参照组；术后路径组SAS、SDS评分均低于参照组；路径组并发症发生率低于参照组，P < 0.05。原因分析为：① 术前做好各项检查和心理疏导，能加深患者对疾病的认识，或纠正患者对疾病和手术的错误认知，有利于缓解患者焦虑、抑郁等负面心理，降低心理应激反应，提高患者手术和护理的依从性，完善患者血尿常规、肾功能、血糖等指标检查，并了解患者既往史、过敏史等重要信息，有利于为患者选择合适的术式以及具体的手术入路，并可明确术中注意事项，为手术顺利提供先决条件 [ 6 ] ；② 术中协助医生进行各项操作，并做好患者生命体征的监测，提高手术室环境和患者体位的舒适度，可分散患者对手术的注意力，缓解恐惧心理，有利于缓解疼痛程度，从而减少术后镇痛药使用率；③ 术后及时回访，并进行体位指导、术后保暖、饮食干预、伤口观察等护理措施，可促进患者恢复胃肠道功能，缩短住院时间，并可减少腹痛腹胀、情绪烦躁、恶心呕吐、压疮等并发症发生率；④ 心率、血压以及肾上腺素水平异常是生理应激反应的主要表现，过度的应激反应会对患者病例状态造成不良影响，本次研究术中采取调整温湿度、光源等环境干预措施，可让患者机体处于舒适、稳定的状态，有利于保持心率和血压稳定 [ 7 ] 。做好手术配合可尽量减少手术时间和不必要的侵入刺激，能减少患者肾素–血管紧张素–醛固酮系统活性，而术后进行体位干预、疼痛控制可进一步降低儿茶酚胺、肾上腺素、去甲肾上腺素分泌量，控制患者生理应激反应 [ 8 ] 。此外，本次研究中发现两组患者建立气腹后10 min、术后30 min的HR、E、NE均高于术前，说明腹腔镜置入导致的腹内压增高和二氧化碳吸收会导致生理应激反应增强，提示在手术护理过程中需尽量缩短手术时间，术后尽早排空二氧化碳，从而降低腹内压，减少患者应激反应对机体产生的不良影响。 综上所述，手术室护理路径能缓解腹腔镜手术患者应激反应，控制术后并发症风险，值得临床应用。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 通过将重合闸应用到配电网自动化中，提出了一种新型的智能电网技术。该技术能够在配电网中快速定位故障，快速切除故障点，并配合开关遥控功能，远方进行开关分操作，实现非故障段快速转供电，进一步缩短用户的停电时间。通过PSCAD/EMTDC仿真实验，证明新方案充分利用了重合闸和配电网自动化的特点来保证继电保护的选择性和快速性。 关键词 :配电网自动化，重合闸，继电保护，智能电网 Copyright © 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 目前，配电网设备基本采用负荷开关，任何一段线路或用户设备故障，均能引起变电站出线开关跳闸，全线停电；运行人员需要到现场查找并隔离故障，并对非故障段转供电，导致用户停电时间长。特别是配电网的重要客户停电，不仅会对公共安全以及人们的人身安全造成威胁，而且可能会在社会经济和政治上造成不利的重大影响，甚至会造成社会瘫痪。因此，要提高针对配电网重要客户的供电可靠性，建立智能电网技术，快速切除故障点，进一步缩短用户的停电时间。 自动重合闸断路器因某种故障原因分闸后，利用继电自动装置使其自动重新合闸的设施。如电力系统发生的故障是暂时性的，经继电保护装置使断路器跳闸切断电源后，经预定时间再使其自动重合，如故障已自动消除，线路即重新恢复供电；如故障是持续性的，则断路器再次被跳闸，不再重合。自动重合闸在110 kV及以上输电线路(特别是架空线路)应用已普遍成熟 [ 1 ] 。 配电网自动化技术利用自动化系统完善、及时、准确的基础数据，通过自动采集开关、配变等配电网设备运行的实时数据，对设备运行状况进行实时监测；对开关实施远方控制操作，减少现场工作，提高工作效率。 将重合闸应用到配电网自动化技术中，将实现一种新型的智能电网技术。它能够快速定位故障，快速切除故障点，并配合开关遥控功能，远方进行开关分操作，实现非故障段快速转供电，进一步缩短用户的停电时间 [ 2 ] 。 这种新方案充分利用了重合闸和配电网自动化的特点，本文采用10 kV配电网进行PSCAD/EMTDC仿真，以验证配电网发生短路故障时，它能快速定位故障，切除线路故障点，实现非故障段快速转供电，保证继电保护的选择性和快速性。
system: [SYSTEM]

user: 2. 配电网自动化功能简介 2.1. 配电自动化系统 以一次网架和设备为基础，综合利用计算机技术、信息及通信等技术，实现配电网运行监视和控制的自动化系统，具备配电故障处理、分析应用及与相关应用系统互连等功能，主要由配电自动化系统主站、配电自动化系统子站(可选)、配电自动化终端和通信网络等部分组成 [ 3 ] 。 配电自动化系统主站 ，即配电网调度控制系统，简称配电主站，主要实现配电网数据采集与监控等基本功能和分析应用等扩展功能，为配网调度、配电生产及规划设计等方面服务。 配电自动化终端(简称配电终端)，是安装在配电网的各种远方监测、控制单元的总称，完成数据采集、控制、通信等功能 [ 4 ] 。 馈线自动化，利用自动化装置或系统，监视配电网的运行状况，及时发现配电网故障，进行故障定位，自动或半自动隔离故障区域，恢复对非故障区域的供电。 馈线终端——FTU，安装在配电网馈线回路的柱上等处的配电终端，按照功能分为“三遥”终端和“二遥”终端，其中“二遥”终端又可分为基本型终端、标准型终端和动作型终端。 站所终端——DTU，安装在配电网馈线回路的开关站、配电室、环网柜、箱式变电站等处的配电终端，按照功能分为“三遥”终端和“二遥”终端。 配变终端——TTU，用于配电变压器的各种运行参数的监视、测量的配电终端。 2.2. 配电自动化系统 配电网自动化基本功能可分为“一遥”(遥信)、“两遥”(遥信、遥测)和“三遥”(遥信、遥测和遥控)三种配置 [ 5 ] 。为了达到配电网自动化的建设目的，需要根据配电网运行需求配置经济实用的自动化功能。具体运行需求及功能配置如表1所示。 Table 1 Distribution network automation functional requirements analysi 序号 供电及运行管理需求 自动化功能配置 1 提高供电可靠性 对故障多发区域联络、环网开关、长分支开关，与重要用户相关的联络开关实现三遥 2 实时监测配电网运行工况 联络、环网及分支开关开关实现两遥 3 故障快速定位 环网及分支开关实现两遥或一遥 4 故障快速隔离 环网及分支开关实现三遥 5 远方快速转供电 联络开关实现三遥 6 减少倒闸操作时间 联络、环网及分支开关实现三遥 7 优化运行方式，经济调度 联络及环网开关实现三遥 8 提高重要用户供电可靠性 用户相关的联络开关实现三遥 9 架空线路快速故障处理 架空线开关配置馈线自动化功能 表1. 配电网自动化功能需求分析 由上表可知，在环网、分段及分支开关安装具有故障信息采集功能的一遥自动化终端，可快速实现线路故障信息的采集。安装两遥自动化终端，能够实现对运行工况的实时监测，为配电网优化运行、实现节能调度提供基础数据。而安装三遥自动化功能的配电终端，还能够实现配电开关的远方操控，提高线路故障隔离速度，缩短配电线路故障情况下的停电时间，有效提高供电可靠性和配电操作的安全性，如图1所示。 图1. 配电网自动化系统
system: [SYSTEM]

user: 3. 重合闸在配电网自动化继电保护整定原则 自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种继电自动装置。它能够快速定位故障，快速切除故障点，并配合配电自动化系统实时监测，开关遥控功能，远方进行开关分操作，实现非故障段快速转供电，进一步缩短用户的停电时间 [ 6 ] 。 采用电压-时间型馈线自动化方式的整定原则 以电压时间为判据，与变电站出线开关重合闸相配合，依靠设备自身的逻辑判断功能，自动隔离故障，恢复非故障区间的供电 [ 7 ] 。当线路发生短路故障时，变电站保护跳闸，线路开关失电后分闸。变电站出线开关第一次重合闸后，线路开关得电后逐级延时合闸，当合闸到故障点后，变电站出线开关再次跳闸，同时闭锁故障区间开关，其余开关失电分闸；故障隔离后，变电站出线开关再次重合，恢复故障点前段线路供电，联络开关延时合闸，自动恢复故障点后段线路供电 [ 8 ] ，如表2所示。 1) 得电合闸合延时时间(X时间)：为可靠躲过变电站内10 kV馈线开关重合闸充电时间，按照站外出线的第一个配电网自动化分段开关的X时间整定取42 s，往后各级自动化分段开关X时间整定取7 s。 2) 合闸确认时间(Y时间)：各分段开关的关合确认时间(Y时间)按5 s整定。 3) 分闸延时时间(Z时间)：分段自动化负荷开关“分闸延时时间(Z时间)”考虑与上级110 kV (35 kV)电源线路重合闸时间配合，为保证线路失压时开关能正确动作，失压分闸延时时间(Z时间)可整定为3.5S，防止上级110 kV (35 kV)电源线路重合闸期间，分段自动化负荷开关误分闸。 4) 闭锁分闸复归时间：按300 s整定。 5) 电压参数整定原则额定电压为220 V。 失压定值一般按25%额定电压整定，失压延时时间整定为0.5 s。 有压定值一般按80%额定电压整定，有压延时时间整定为0.5 s。 Table 2 Principles for voltage parameter settin 项目 定值范围 定值说明 整定值 失压定值 0~220 V 当电压测量值小于此值并持续一定(失压延时定值)时间，判断为失压。 定值为二次值，额定值220 V，整定设置为55 V (额定值的25%) 失压延时 0~60 s 判断失压时的延时时间。 整定设置为0.5秒 有压定值 0~220 V 当电压测量值大于此值并持续一定(有压延时定值)时间，判断为有压。 定值为二次值，额定值220 V，整定设置为176 V (额定值的80%) 有压延时 0~60 s 判断有压时的延时时间。 整定设置值为0.5秒 表2. 电压参数整定原则
system: [SYSTEM]

user: 4. 算例仿真 本文采用10 kV配电网进行算例仿真，系统网络结构如图2所示，该配电网按照环网形模式运行。 10 kV配电网参数如下：110 kV变电站额定容量为100 MVA；变压器变比为110 kV/10kV。10 kV主干线路设有变压器出线断路器1个，分段开关3个(带自动重合闸功能)，两段10 kV线路间设有联络开关1个。各开关通过FTU (馈线终端)，实现配电网自动化三遥(遥信、遥测和遥控)功能。 架空线路参数如下：开关间架空线路长5 km，正序电阻0.17 Ω/km，正序电感7.6e-3 H/km，正序电容6.1e-8 F/km；零序电阻0.23 Ω/km，零序电感34.4e-3 H/km，零序电容6.1e-8 F/km。设其在特定负荷状况下进行仿真分析，负荷的功率因数为0.95，额定容量分别为 S N = 3 M V A 。 图2. 配电网系统图 10 kV配电网系统正常运行，每回10 kV主干线路变压器出线断路器闭合，分段开关闭合，联络开关常开，如图3所示。 图3. 配电网系统运行图 当在分段开关2，3处架空线路发生短路故障，变电站保护跳闸，线路开关失电后分闸。变电站出线断路器A第一次重合闸后，分段开关得电后逐级延时合闸，当合闸到故障点后，变电站出线断路器再次跳闸，通过FTU反馈给计算机，监测到故障点后，远程操控闭锁故障分段开关2和分段开关3，其余开关失电分闸；故障隔离后，变电站出线断路器再次重合，恢复故障点前段线路供电，远程操作联络开关合闸，恢复故障点后段线路供电，如图4所示。 图4. 重合闸在配电网自动化应用 使用PSCAD/EMTDC电磁暂态软件建立仿真模型，如图5所示。 图5. 配电系统仿真模型 如图5所示，仿真模型中包含两条馈线，每段馈线由四段线路构成。配电网以环网形方式运行时，馈线间通过联络开关T4连接。每段馈线装设有变压器出线断路器1个，分段开关3个。馈线段开关T2和T3之间接入三相对称负荷，设每段线路在负荷的功率因数为0.95，额定容量分别为 S N = 3 M V A 的状况下进行仿真分析。
system: [SYSTEM]

user: 5. 仿真结果 在负荷额定容量 S N = 3 M V A ，     cos φ = 0.95 时，馈线在开关T2和T3之间发生三相短路故障，得到馈 图6. 环网型配电网自动化仿真结果 线的电压、电流信号，以及故障发生信号和继电保护发出的跳闸信号，如图6所示。 从图6可以看出，将重合闸应用到配电网自动化技术，能够快速定位故障，切除故障点，并配合开关遥控功能，远方操作联络开关，实现非故障段快速转供电，进一步缩短用户的停电时间。
system: [SYSTEM]

user: 6. 结论 目前，配电网任何一种设备故障，均能引起全线停电；运行人员需到现场查找并隔离故障，并对非故障段转供电，导致停电时间长。将重合闸应用到配电网自动化技术中，通过自动采集开关、配变等配电网设备运行的实时数据，对设备运行状况进行实时监测；利用重合闸快速定位故障，切除故障点的特点，通过对开关实施远方控制操作，减少现场工作，提高工作效率。通过matlab仿真实验，新方案充分利用了重合闸和配电网自动化的特点来保证继电保护的选择性和快速性。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 根据现有工艺的缺陷提出了一种新型扁开尾销拆卸工装工艺，介绍了旧有工艺的现状，分析了存在的问题。提出了基于液压夹扁原理的工艺方法，利用有限元方法设计了扁开尾销拆卸工装夹紧架的结构，并进行了拆卸工艺的可行性分析。 关键词 :铁道车辆，基础制动，扁开尾销，工艺方法 Copyright © 2019 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/