system: [SYSTEM]

user: 3. 负荷模型对短路电流影响的机理研究 3.1. 静态负荷模型对短路电流计算的影响 以IEEE-9系统为例，研究不同静态负荷模型对系统短路电流水平的影响。IEEE-9系统如图1所示。母线A、B、C处均有负荷，分别使用恒阻抗、恒电流、恒功率的负荷模型，计算系统的短路电流水平。 IEEE-9系统短路电流水平如图2所示。可见：使用三种静态负荷模型，系统各母线短路电流水平变化趋势一致。母线1、2、3距发电机较近，短路电流水平较高，均在6.2 kA以上。当使用恒阻抗负荷模型时，短路电流水平最高；使用恒功率负荷模型时，短路电流水平最低；采用恒电流模型时，短路电流水平介于恒阻抗和恒功率模型之间。 图1. IEEE-9系统 图2. IEEE-9系统短路电流水平 静态负荷为非旋转元件，在系统发生短路时并不提供短路电流，主要起分流作用。当系统发生短路时，负荷母线电压会有不同程度的降低，因而负荷电流也会有所变化。对于恒阻抗负荷而言，由于负荷的阻抗恒定特性，当系统发生短路时，负荷母线电压会有不同程度的降低 [ 1 ] ，因而负荷电流也会有所变化。对于恒功率负荷而言，为保持功率的恒定，其负荷电流势必增大，分流效果更为明显。同理对于恒阻抗负荷，其负荷电流随母线电压的下降有所下降，分流能力相对较弱。 3.2. 感应电动机负荷对短路电流计算的影响 随着我国制造业的快速发展，感应电动机被广泛应用于冶金、机械制造、矿山等行业，设备的设计与应用逐渐向大型化发展。系统短路时，大容量感应电动机向短路点提供短路电流的现象越来越受到关注。 本文以单机无穷大系统为例，如图3所示，当母线1所带负荷为感应电动机负荷时，母线A处的短路电流为：6.03 kA，而采用恒阻抗模型时短路电流仅为4.06 kA，通过分析母线1的注入电流发现，电动机负荷向系统反馈短路电流，其周期分量初值约为5.0 kA。因而，在系统发生短路时，感应电动机负荷可能根据具体工况向系统反馈短路电流。 本研究基于感应电动机三阶机电暂态模型 [ 2 ] - [ 4 ] ，推导电动机定子绕组端点三相短路解析表达式，以深入研究电动机负荷的短路反馈电流特性。为便于推导，对计算条件做以下简化： 1) 感应电动机正常运行时的转子滑差接近0，近似认为欠激的同步发电机 正常运行的电动机转子滑差在2%~5%左右，可近似视为同步运行，即角速度 。短路初期由于惯性，电动机的转速变化很小，可以近似认为转速不变。因而，电动机可以近似看作欠激的同步发电机。 2) 近似认为感应电动机的定子与转子漏抗相同 当经过坐标变换，在同一坐标系统中研究电动机时，定子绕组和转子绕组无相对运动，其间的电磁关系犹如变压器。基于上述两点简化条件，可以认为感应电动机定子绕组端点三相短路时的等值电路与电动机起动时的等值电路相同 [ 5 ] 如图4所示。电动机起动初瞬接入电网，转子尚未开始转动，转子绕组是短接的，其起动电流就是短路电流，起动电抗就是转子绕组短接时的定子侧等值电抗。因此，求解定子绕组端点三相短路电动机的解析表达式，可近似认为求解电动机的起动电流。 对于上图而言，其电路可用如下微分方程表示： (1) 式中， 分别为定、转子绕组的电阻和电感系数； 分别为定、转子绕组的电流； 为定、转子绕组间的互感系数。 图3. 单机无穷大系统 图4. 感应电动机起动时的等值电路 对于方程(1)而言，该齐次微分方程的解包括两项，其中一项是频率接近于零的电流，称短路电流的直流分量；另一项是频率接近于同步频率的交流，称短路电流的周期分量。由于短路后，电动机无励磁电源，两分量均为自由分量，按照各自的时间常数衰减至零。 设电源的合闸相角为零，并略去绕组的电阻时，电动机反馈电流的解析表达式为： (2) 式中， 是转子绕组短路时定子绕组的时间常数， 是定子绕组短路时转子绕组的时间常数。由于简化条件(2)，近似认为定、转子绕组的参数相同，因而，此处近似认为 。(文献 [ 5 ] 经理论推导及试验研究表明：对于绕线式、单鼠龙式、或深槽式电动机而言，时间常数仅有一个)上式可简化为： (3) 短路前，正常运行状态下的电动机，其相量图如图5、图6所示。 由相量图可得： 此处电流 为定子电流周期分量有效值，可表达为： (4) 短路前瞬间 秒(用 表示)，电动机定子电流可表示为： (5) 式中 和 分别为短路前电动机的端电压及次暂态电势。 短路后瞬间 秒(用 表示)时，电动机周期分量的初始幅值为： (6) 总的短路电流为： (7) 根据短路前后电流不能突变的原理，将式(5)与式(7)联立，得 (8) 将式(6)、(8)代入式(2)得： ，短路瞬间，电动机的次暂态电势不发生突变，即 。因而，上式可简写为： (9) 上式即为感应电动机定子绕组端点三相短路解析表达式。该解析式与电动机短路的物理概念完全吻合：由于磁链守恒定律，当系统发生三相短路时，短路后瞬间感应电动机各绕组保护短路前瞬间的合成磁链不变，绕组中将出现各种磁链和电流的自由分量，其中定子电流将包含直流分量和同步频率交流分 量 [ 6 ] [ 7 ] 。如式(5)所示，短路电流解析式中包括直流分量 ，以及交流分量 。 对于电动机反馈短路电流而言，较为关注其冲击电流、周期分量初值电流、以及直流分量电流。从 式(5)可以看出：电动机反馈的短路电流与次暂态电抗 、及衰减时间常数 密切相关。基于上述表达式，通过分析表明，感应电动机反馈短路电流呈如下特性： 1) 电动机反馈短路电流衰减快慢与电动机容量成正比 如图7、图8所示，大容量与小容量感应电动机其参数R、X和T D 各不相同，随着电动机容量的增大，其次暂态电抗 减小、时间常数 增大。通过式(5)可以看出， 、 的变化将导致电动机反馈的冲击电流 增大、并且衰减速度减慢。对于小容量电动机，其定子绕组端点三相短路反馈电流的峰值较小，经历3~4个周波左右的时间即衰减完毕；大容量电动机的反馈电流峰值较大，需经历6~8个周波左右的时间，其反馈电流逐渐衰减。 2) 考虑磁路饱和特性导致反馈短路电流增大 为降低感应电动机的空载电流和提高电机的功率，气隙应尽可能小。对于中小型电动机而言，气隙 图5. 节点图 图6. 相量图 图7. 小容量感应电动机反馈电流 图8. 大容量感应电动机反馈电流 一般为0.2 mm~1.5 mm，小于发电机的气隙。在电动机反馈短路电流的计算中，基本假设忽略磁路饱和的影响，这样的假设对于中小型电动机而言是符合实际情况的。 对于大容量电动机，当电流瞬时值较大，部分漏磁被迫穿过漏磁路的铁芯部分闭合，从而使磁路饱 和，饱和后的电动机次暂态电抗 电抗比未饱和时小得多。由式子 可以看出，电动机短路反馈电流的周期分量初值与次暂态电抗成反比。因而，次暂态电抗的减小将造成电流的增大。对于较大容量的电动机，考虑磁路饱和特性会导致计算的反馈电流增大。 3) 并非所有电动机均提供短路电流 感应电动机作为主要的电力系统负荷，其使用功能各不相同，接入系统的电压等级也有所不同。对于大型工业负荷，电动机多接入10 kV；对于商业、民用负荷，电动机多接入400 V。当系统中主网的某条线路发生三相短路故障后，配电网电压的变化要经具体计算才可求得。一般而言，当配电网距主网故障点较远时，其电压变化较小。而配网中的电动机负荷是否均成为附加电源向短路点反馈短路电流，原则上是通过电动机的 和端电压 的相对大小来确定。 由式 可以看出，当短路瞬间，电动机的 ，电流 的方向发生变化，电动机则处于发电机状态，可视为附加电源，向短路点反馈短路电流；反之，仍处于电动机状态，不向系统反馈短路电流。故以往计算短路电流时，负荷模型中均考虑感应电动机负荷得到的计算结果较为保守。