DreamBlooms/HansPub-15000-to-45000 huggingface dataset:
system: [SYSTEM]

user: 3. 基于灵敏度分析法的方案综合性能指标 (4) (5) (6) 式中， 为投入第i个方案后的综合性能指标，此指标综合考虑了投入第i个方案后解决过载和电压越限的能力；p i 为投入第i个分负荷方案后的消除过载的能力；N为当前状态下过载设备的总数；S i ，j 为采用第i个分负荷方案后，第j个设备的过载安全裕度变化量；q i 为投入第i个分负荷方案后的消除低电压越限的能力；M为当前状态下低压越限母线的总数；H i ，k 为采用第i个分负荷方案后，第k条母线的低压越限裕度变化量；V thres 为判断出现低压越限的门槛值，一般可取为0.9。 设置综合性能指标的门槛值 ，综合性能指标大于门槛值的分负荷方案可以考虑，此时采取的分负荷方案能解决紧急状态，否则淘汰。不同算例中的门槛值不同，当综合性能指标正好为门槛值时，恰好能解决紧急状态。
system: [SYSTEM]

user: 4. 分负荷自动搜索方法流程 对于解决紧急状态下的电压越限和过载问题的分负荷方案来说，制定合理的方案可选空间能简化分负荷方案自动搜索算法。可选方案要遵循的原则如下： 1) 线路为220 kV已建线路，且闭合与处于停运且检修结束状态的设备直接相连的开关刀闸组就能够将线路投入运行。 2) 投运的线路直接相连的节点与紧急状态的设备直接相连的节点属于同一个电气岛。 3) 开合方案需保证供电可靠性。 4) 系统中各断路器的开断会产生开断磨损，而开断磨损是影响其使用寿命的重要因素，因此分负荷操作有一定的开关操作代价。在其他指标相同的情况下操作次数越少，分负荷方案越优。所以本文中设置方案投运的线路条数为2条。 紧急状态下的分负荷方案自动搜索方法流程如图1所示。 图1. 分负荷方案自动搜索方法流程图 计算步骤如下： 步骤1：监测电网实时过载和电压越限数据，如果满足启动判据，则启动分负荷，进入步骤2； 步骤2：需要考察的发生单一紧急状态问题的设备加入到考察集中。根据考察集确定可选方案空间，方案开合的线路条数为i = 1，进入步骤3； 步骤3：针对可选方案空间中各个方案，计算投入i条线路时，各个方案的综合性能指标，将综合性能指标大于门槛值的方案按综合性能指标的大小从高到低排序。这些指标加至待校核方案集中，若待校核方案集为空，则进入步骤8；否则，进入步骤4； 步骤4：将待校核方案集中能解决紧急状态的方案移至可行方案集中，进入步骤5。若待校核方案集中的方案都不能解决紧急状态，即可行方案集为空，进入步骤6。 步骤5：在投入i条线路的候选方案的基础上，继续计算增加一条线路时，各个方案的综合性能指标。若其综合性能指标不满足要求，则淘汰该方案，否则将该方案加至可行方案集中。进入步骤7。 步骤6：此时投入 条线路时，均无法满足要求，则必须再增加一条线路。此时将待校核方案集中综合性能指标最大的线路作为已投运线路，并在此基础上继续通过综合性能指标来筛选候选方案，即后续筛选出的候选方案里会包含该条线路。若i < n (n为可开合线路的上限)，令i = I + 1，进入步骤3，否则进入步骤8。 步骤7：利用量化评价指标体系对所得到的可行方案集中的所有方案进行综合评价，选取最优方案。由于分负荷改变了电网的拓扑结构，会影响电网的经济性、安全性、可靠性。所以分负荷方案量化指标体系是必不可少的，但由于篇幅的问题，本文中就不提及了。 步骤8：采取其它措施与待校核方案集中的方案进行协调。选择待校核方案中性能指标最高的方案与切负荷协调，从而解决设备单一紧急状态，得到最优方案。分负荷与其他措施的协调，由于篇幅的问题，本文中就不提及了。
system: [SYSTEM]

user: 5. 算例分析 以某区域电网为例，研究通过分负荷技术解决负荷中心低电压问题。该电网在正常运行情况下和某条线路检修情况下，电网各参数均处于正常运行范围内，没有出现紧急状态。当检修状态下，某双回线发生故障切除事件时，部分负荷节点会出现低压越限的紧急状态，需要采取负荷转供措施解决，此时共有4条处于停运状态线路可供投运。 电力系统正常运行时，利用PSD-BPA电力系统分析软件进行潮流计算。该电力系统分析软件工具计算规模大、速度快、数值稳定性好、界面友好、功能强大，已在我国电力系统规划、调度、生产运行、科研部门以及高校科研教学中得到了广泛的应用。得到正常情况下，各母线电压和线路、变压器负载均在允许范围内，未出现过载和电压越限情况。在正常情况下，该系统1分区，2分区，3分区的地理接线图如图2所示。 当系统中CTO-21与LZ-21两站之间的线路检修时，计算得到各母线电压和线路、变压器负载均在允许范围内，未出现过载和电压越限的情况。但当检修的同时，FZ-21与LZ-21两站之间的两条线路都因故障而跳开时，计算得到，两条母线出现低电压越限情况：HJ-21站额定电压为230.0 kV，有名值为203.26kV，标幺值为0.8838 p.u.；LZ-21站额定电压为230.0kV，有名值为206.69 kV，标幺值为0.8986 p.u.。线路负载最严重的为CTO-21站与LZ-21站之间的线路，其负载率为95.5%；变压器负载最严重的为SK-21与SK-51之间的变压器，其负载率为97.4%。此时，线路、变压器负载均在允许范围内，未出现越限情况。但母线电压出现了低压越限情况。 1) 采取切负荷 图2. 正常情况下的地理接线图 在该紧急状态下，只有HJ-21站和LZ-21站出现低压越限，绘制地理接线图，发现HJ-21站负荷功率全部由LZ-21站到HJ-21站之间的线路供应。当HJ-21站切除40 MW有功功率，12 MVar无功功率时，系统恰好消除其紧急状态，且此时系统切负荷量最小。电网公司切负荷赔偿取700元/MW·h，系统恢复时间取为2 h，故在该紧急状态下，电网切负荷赔偿款为5.6万元；切负荷点所在市减供负荷比例为7.81%，尚未构成一般事故，事故等级罚款为0。所以，在该紧急状态下，切负荷措施总的经济代价为5.6万元。 2) 采取分负荷 紧急状态下，系统中存在四条线路可以投入，分别是： 线路一：连接HJ-21与HS-21双回线中的一条； 线路二：连接HJ-21与HS-21双回线中的一条； 线路三：连接NJ-21与LZ-21间线路； 线路四：连接HA-21与GQ-21间线路； 这些线路作为自动搜索算法筛选候选方案的基础。 经研究，在低压问题中至少投运1条线路即可满足要求，因此只筛选投运1条和2条线路时的分负荷方案。 在该紧急状态下，当仅投运1条线路时，各方案的综合性能指标从大到小如表3所示。 比较以上四种方案可知，方案三和方案四综合性能指标未达到要求，未能完全消除紧急状态，而方案一和方案二中，综合性能指标达到要求，HJ-21站和LZ-21站母线电压都回升进入允许范围内，消除了紧急状态。因此，经过分负荷方案自动搜索算法可以将方案三和方案四淘汰掉，方案一和方案二满足 Table 3 Every load division program comprehensive performance when one line puts into operatio 方案序号 投运线路 是否解决紧急状态 综合性能指标 一 线路一 是 0.0707 二 线路二 是 0.07025 三 线路三 否 0.02656 四 线路四 否 0.00026 表3. 投运1条线路时，各分负荷方案综合性能指标排序表 Table 4 Every load division program comprehensive performance when two lines put into operatio 方案序号 投运线路 是否解决紧急状态 综合性能指标 五 线路一+线路二 是 0.07799 六 线路一+线路三 是 0.07275 七 线路二+线路三 是 0.07239 八 线路二+线路四 是 0.07194 九 线路一+线路四 是 0.0713 表4. 投运2条线路时，各分负荷方案综合性能指标排序表 要求，可以作为可行方案。在线路一或线路二的基础上再投运一条线路，构成其他方案，计算其综合性能指标。在该紧急状态下，当投运2条线路时，各方案的综合性能指标由大到小排序如表4所示。 选择综合性能指标最高的方案，即投入线路一和线路二。此时采用分负荷就能解决紧急状态，不需要采用切负荷。
system: [SYSTEM]

user: 6. 结论 本文从分负荷技术能解决的电网紧急状态着手，提出分负荷方案自动搜索算法。本文的创新点和研究成果如下： 1) 本文提出的启动判据实质上是一种启发式方法，可以区分紧急状态的类型和紧急状态的程度，因而可以直接判定选用分负荷或切负荷措施，缩小了最优解的搜索空间，提高计算速度，保证了收敛性。 2) 本文以基于灵敏度分析法，快速地获得满足要求的分负荷方案。 3) 对于某些对时间要求不高的紧急状态，采用分负荷技术能减少甚至不需要切负荷。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 为了在光伏并网发电的同时改善并网点的电能质量，提出了具有谐波补偿功能的光伏并网发电系统。对于并网点的谐波电流采用改进的 检测方法，检测所得谐波补偿信号与正常的光伏发电并网信号合成，作用于逆变器实现光伏并网和谐波补偿。逆变器的控制采用SVPWM控制策略，以减少开关损耗。Matlab仿真结果表明该系统在并网发电的同时可有效补偿并网点谐波电流，验证了所提系统结构和控制策略的可行性，该结论为工程应用提供了参考。 关键词 :光伏并网，谐波补偿，Matlab仿真
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 太阳能因其清洁环保，取之不竭的优势成为近年来新能源发电的研究热点。光伏并网发电技术在我国得到了深入研究，目前已进入大规模推广应用阶段。但目前光伏发电系统主要在有光照下工作，无光照时退出运行，设备利用率不高，并且频繁的投切会影响电网稳定 [ 1 ] 。在治理电网谐波方面有源滤波器(APF)效果明显，但成本较高限制了应用。对比分析发现，并网逆变器和APF具有相似的拓扑结构，由此本文提出了一种具有APF的谐波补偿功能的光伏并网发电系统，不但能实现并网发电，还可以补偿负载谐波。
system: [SYSTEM]

user: 2. 光伏并网系统结构 电力系统中使用有源滤波器(APF)进行无功补偿、谐波抑制和平衡三相电流来解决电能质量问题。APF拓扑结构中直流侧稳定电压是无功补偿和谐波抑制的关键，通常其直流侧接一电容，经过吸收来自电网的有功功率维持电容储能。APF的直流侧基本控制方式为，当直流侧的电压值超过给定时，APF向所接电网注入有功电能以减小直流侧两端电压。也就是经过控制上的改变可以实现把APF直流侧电能以有功的形式注入电网，与光伏并网系统将有功电能注入电网一样，这是光伏并网发电系统实现APF谐波补偿功能的理论基础。在拓扑结构上逆变器与APF也基本一致，光伏并网系统结构图如图1所示。系统结构主要有光伏电池阵列、MPPT控制组件、变流器、LC滤波器以及信号采集与控制单元 [ 2 ] - [ 4 ] 。 图1中光伏阵列经过boost电路接到逆变器直流侧，经过对光伏阵列实施最大功率点跟踪(MPPT)得到稳定的工作电压，满足最大并网功率。在MPPT调节控制中得到并网的有功信号指令，另一方面在并网点提取非线性负载所产生谐波的补偿信号，两路指令信号最终经过信号合成得到并网控制信号，从而控制逆变器驱动，既实现向电网输入有功电能又能补偿谐波电流。这样可以在光伏并网系统同时实现并网发电和谐波电流补偿，拓展了设备性能。
system: [SYSTEM]

user: 3. 谐波检测和指令信号合成 3.1. 基于瞬时无功功率的谐波检测方法 并网点谐波电流的检测是实现谐波补偿的关键，为了保证对电网谐波补偿质量，系统必须可以实现对谐波电流的快速检测。目前基于瞬时无功功率理论的检测方法因其快速、高效的特点而广泛应用。主 要分为dq坐标变换法、p-q法和 法，这三种方法都可以比较准确的检测出谐波分量，考虑到光伏并网发电系统一般存在电压波形畸变问题，故在此处采用不易受电源电压波形畸变影响的 法 [ 5 ] [ 6 ] 。 图2为基于瞬时无功功率理论的 谐波检测原理框图，工作原理为：电流 分别是并网点负载电流，经过 变换矩阵由三相静止坐标系变成α-β正交两相静止坐标系，之后α-β正交两相静止坐标系通过C变换矩阵变成p-q旋转坐标系，在p-q旋转坐标系中p轴和q轴各自是电网电压矢量 和 的法线，矩阵 和 分别是矩阵 和C的逆变换阵，LPF是低通滤波器。 其中： ， ——电网角频率； 三相电流 经过矩阵 和C变换后得到的分别是p-q旋转坐标系之下的有功电流分量 和无功电流分量 ，当 中没有高次谐波电流时， 和 都是直流量，当 中有高次谐波时， 和 中具有脉动的高次谐波，经过低通滤波器LPF可以得到p-q旋转坐标系下的基波有功直流分量 和基波无 图1. 具有谐波补偿功能光伏并网系统结构图 图2. 基于瞬时无功功率理论的谐波检测原理框图 功直流分量 ，再经过逆矩阵 和 逆变换，便可以得到被检测的电网电流 中实际基波电流分量 ，经过计算可以得到并网点谐波电流 ，即 (1) 上述基于瞬时无功功率理论的谐波检测原理对于低通滤波器(LPF)要求较高，LPF性能好坏直接影响谐波检测效果 [ 7 ] 。此处考虑系统快速反应要求和滤波质量，设计选择参数少的二阶Butterworth低通数字滤波器，采样频率 设计为5 kHz，其系统函数对应的算法方程为： (2) 其中， ——滤波器第n次输出， ——滤波器第 次输出， ——滤波器第 次输出； ——滤波器第n次采样， ——滤波器第 次采样， ——滤波器第 次采样； 为滤波器系数。 3.2. 有功并网信号和谐波指令信号合成 前面检测出并网点谐波后，形成谐波指令信号，该信号与来自MPPT的有功指令信号合成，共同产生并网信号，控制光伏系统以实现有功并网和谐波电流补偿。合成方法采用直接合成法 [ 8 ] - [ 10 ] 。图1中经过MPPT控制得到有功指令信号设为 ，图2中三相电流 经过矩阵 和C变换和LPF后得到基波有功直流分量 ，二者合成算法如下： (3) (4)
system: [SYSTEM]

user: 4. 逆变器控制策略 控制系统采用电流跟踪控制模式，在检测模块给出谐波补偿信号后，与MPPT计算出的有功并网信号共同形成指令信号，指令合成信号控制变流器，产生与电网中谐波电流大小相等极性相反的谐波电流，从而补偿掉电网谐波，改善电能质量 [ 11 ] 。SVPWM控制实时性好，动态响应能力强，对于开关损耗可以明显降低，故对变流器的控制此处采用SVPWM控制策略。 图3为逆变器拓扑结构图。图中 是作为逆变器时输出的三相电压， 表示直流侧母线电压，使用 表示每个桥臂开关状态：0表示上桥臂关闭，下桥臂导通；1表示与0相反。输出的电压表达式为： (5) 将上式三相坐标系的 经矩阵变换到两相坐标系中的 ，表达式如下： (6) SVPWM控制方式下的开关方式可以获得8种 组合方式，把8种开关组合带入表达式(5)和(6)便得到并网侧输出的相电压开关组合和空间矢量之间的组合，二者关系见表1。复平面中每一个空间矢量的幅值为直流侧母线电压 的2/3。 根据 的8种不同开关组合(000)—(111)，可以得出8个空间矢量，在αβ平面上分出6个扇形平面，如图4所示。
system: [SYSTEM]

user: 5. MATLAB/Simulink仿真验证 根据光伏并网系统结构图，在MATLAB/Simulink中搭建仿真模型，验证前面的控制策略。验证的工作模式为有一定的光照强度，光伏阵列输出有功功率，并网系统进行并网发电，并且实现谐波补偿。主 图3. 逆变器拓扑结构图 图4. 电压空间矢量图 要参数为：25℃常温，光照强度1000 W/m 2 ，光伏阵列最大直流侧输出电压700 V，变流器的输出每相电压220 V，滤波电感3 mH，滤波电容100 mF，开关频率10 kHz。 图5是实验得到的A相电网电压电流和A相负载电流波形。在0.06 s之前控制光伏系统只进行光伏发电，受非线性负载影响在电网中存在大量谐波电流，在0.06 s后光伏系统在有功并网的同时实现谐波补偿，电网电流波形有了明显改善。图6为并网电流的FFT谐波分析图，电流谐波总畸变量由补偿前的20.1%下降到补偿后的3.2%，说明系统能够实现光伏发电并网的同时补偿并网点谐波，验证了控制策略的有效性。
system: [SYSTEM]

user: 6. 结论 本文提出的光伏并网系统采用改进的 法检测出电网谐波，之后与并网有功指令信号合成，最后 Table 1 Switch combination and space vector relationshi a b c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1/3 −1/3 2/3 −1/3 −√3/3 0 1 0 −1/3 2/3 −1/3 −1/3 √3/3 0 1 1 −2/3 −1/3 1/3 −2/3 0 1 0 0 2/3 −1/3 −1/3 2/3 0 1 0 1 1/3 −2/3 1/3 √3/3 −√3/3 1 1 0 1/3 1/3 −2/3 1/3 √3/3 1 1 1 0 0 0 0 0 表1. 开关组合和空间矢量关系 图5. Matlab仿真结果 图6. 谐波补偿前后FFT分析图 实现谐波补偿和有功并网。对于逆变器的控制采用空间适量电压法，可有效减少开关损耗。仿真验证表明该系统在实现光伏发电并网的同时，对电网谐波有明显改善作用，有效地提高了并网设备利用率。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 随着互联网的迅猛发展，以文本、音频、图片等数据为代表的非结构化数据呈现爆炸式增长，分布式文件存储技术应运而生。论文设计高效的分布式存储体系，提出基于TFS (Taobao File System)的分布式文件存储方案，包括平台Web端、核心数据缓存集群、文件管理服务集群、数据库和TFS数据存储集群。 关键词 :分布式系统，文件存储，TFS
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 随着互联网迅速发展，用户创造了大量的小文件，一般文件大小小于64 MB，这些文件如何存储，如何分析，成为当前一个重要问题。 Google设计了GFS (GoogleFile System)用于存储庞大数据，HDFS [ 1 ] (Hadoop File System)是GFS的一个简化版实现，二者都采用单一主控机 + 多台工作机的模式，通过数据分块和复制来提供更高的可靠性和更高的性能。但是根据文献 [ 2 ] [ 3 ] 可知，访问大量小文件的速度远小于访问少量大文件的速度，效率较低。 淘宝自行研发文件的存储框架(TFS) [ 4 ] ，其高效率、高容错性、高并发性使得它能够处理海量的小文件存储。但是对于中小企业来所，TFS搭建，存在浪费时间、金钱和精力的问题，不能适应现在高速发展的互联网行业。 为了更快的搭建分布式存储体系，提高小文件存储效率，本文研究并实现了基于TFS的文件存储平台，实现对文件的管理，主要包括：文件上传，文件下载，查看文件细节等，解决负载均衡的问题，同时保证了用户文件的安全性、保密性和隐私性。
system: [SYSTEM]

user: 2. TFS文件存储技术 TFS的设计初衷是为了解决淘宝网站海量小文件的存储问题。TFS文件存储系统是一个分布式的文件系统，分为两部分NameSever节点和DataServer节点，可以运行在同一台服务器上，但是TFS一般搭建集群，由两个Nameserver节点和若干个DataServer节点组成，两个NameServer节点分别为一主一备，提高系统的安全性。TFS文件存储结构也采用了块的概念，TFS文件存储系统中的块的大小默认64 M，但是可以根据需求更改配置项更改块的大小。NameServer负责DataServer的状态管理，并维护块与DataServer的映射关系。NameServer不负责实际数据的读写，实际数据的读写由DataServer完成。 TFS能够完成用户自定义文件名存取小文件，但是仍然存在一些问题，TFS在执行读写操作时，读写文件低效；TFS的NameServer记录了所有块的信息，如果失效，则必须重建块信息和映射关系 [ 5 ] 。为了克服这些问题，本文在TFS基础上，设计文件存储集群负责文件的基本操作，实现均衡负载，保证数据安全与一致性，并设置核心数据缓存集群，提高文件读写效率。
system: [SYSTEM]

user: 3. 系统分析与设计 3.1. 系统分析 基于TFS的文件存储系统是针对中小文件的安全和一致性的读写，设计的轻量级的文件存储平台，主要实现对文件的管理，主要包括：文件上传，文件下载，查看文件细节等，解决负载均衡的问题，同时保证了用户文件的安全性、保密性和隐私性。 系统运行在普通计算机组成的集群上，而不是运行在高性能的专业服务器上，达到减低存储成本，同时便于系统扩展。该平台为程序开发者提供一个存储文件的服务，减少开发者工作量，同时减少开发者对文件安全性的担忧，减少开发者对文件的空间的担忧。 3.2. 系统架构设计 基于TFS文件存储系统平台架构采用的是对等式结构，主要是文件存储服务器集群和TFS文件存储集群。文件存储集群负责文件的基本操作，并实现均衡负载，TFS文件存储集群主要是负责文件存储，TFS文件存储集群有多个TFS文件存储节点组成，一个节点可以由单台服务器也可以由多台服务器共同组成，其中TFS文件存储节点均有备份，同时各个节点互相独立，增强了系统的容错性和抗压能力。其整体结构如图1。 图1. 系统架构 系统组件主要有五个：平台Web端，核心数据缓存集群，文件管理服务集群，数据库，TFS数据存储集群。 1) 平台Web端 平台Web端采用HTML + CSS + JAVASCRIPT实现，主要用到java语言进行开发，采用SSH框架。平台Web端服务器主要是给平台注册的用户提供文件存储服务。平台Web的功能主要包括用户信息的管理，用户创建的应用的管理，各应用的文件管理，其中文件管理包括上传、下载、移动位置、删除等功能。 平台Web端是本系统的推广的关键所在，为了增强用户的体验效果，提高网站的速度，将文件管理服务分离，并添加缓存服务增强访问效果，同时web端采用了两台服务器共同搭建，负载均衡，从而提高效率。 2) 核心数据缓存集群 核心数据缓存集群服务 [ 6 ] 是本系统的核心服务，采用Memcache缓存服务技术进行搭建。 Memcache缓存在业界内应用很广泛，是一个分布式的内存对象缓存系统，该系统在内存中维护一张Hash表，该Hash表中可以存储图片，视频，还有从数据库中检索的数据等。由上可见，其提高读取的速度，主要是将数据放到内存中，然后各个应用从内存中读取数据。Memcached采用的是守护程序的方式，并若干个服务器上运行，实时监测连接等操作。现在许多动态的网站常常为了缓解数据的压力，常常采用Memcached缓存技术，将常用的数据预先加载到内存，通过唯一标识符在缓存中获得数据，降低读取数据库的次数，从而提高网站的速度。 Memcache缓存服务集群主要是解决文件上传下载速度慢的问题，通过减少数据库的访问，提高获得文件上传下载的地址的速度。 3) 数据库服务 数据库服务由两台服务器搭建，一主一副，主数据库面向应用，副数据库与主服务器数据同步，作为主数据库的备份，同时数据库中的数据定期做冷备份。 数据服务主要采用Mysql数据库，主要是因为Mysql数据库是免费的数据库，没有Oracle和SqlServer数据库的版权问题；其次，Mysql数据库是一个快速的，多线程的、多用户和健壮的SQL数据库服务器。MySql服务器支持关键任务、重负载生产系统的使用；再次，Mysql是开源的，意味着任何人都可以使用和修改该软件，方便开发者根据项目需求更改Mysql底层代码的实现，从而更加高效的获取数据。 4) 文件管理服务集群 文件管理服务是本系统的核心，极有可能成为系统的瓶颈，因此采用多个服务器搭建集群，实现负载均衡，从而解决瓶颈问题。文件管理服务与三方面进行交互，分别是用户的Applications，核心缓存服务和TFS数据存储。文件管理服务给用户Applications提供文件操作所需要的接口，这些接口包括文件上传、文件下载、文件更改、文件删除等接口，从而能够很好的为用户Applications提供健全的文件存储服务；文件管理服务不与数据库进行直接接触，而是将需要保存的数据同步到缓存服务集群上，然后数据缓存服务定时将数据同步到数据服务上，从而达到异步存储的目的，减轻了文件管理服务的数据处理的压力。文件管理服务与TFS文件存储服务交互，将上传的文件存储到TFS文件存储服务中，这种设计将用户的Applications的文件操作与TFS文件存储服务隔离开，极大的保证了TFS文件存储的安全性。 5) TFS文件存储服务集群 TFS文件存储服务集群由多台TFS文件存储节点组成，采用TFS文件存储节点，主要是因为TFS的容错性高，抗压能力强，同时增大存储空间，搭建集群增加备份点，提高安全性。 Table 1 Platform deployment pla 服务 名称 CPU (GHZ) 内存 (G) 硬盘 (G) 网卡 (Mps) 操作系统 服务器 数量 Web端 2.7 4 100 1000 Centos6.4 2 缓存服务 2.7 8 100 100 Centos6.4 2 数据库服务 2.7 4 500 100 Centos6.4 2 文件管理服务 2.7 4 100 1000 Centos6.4 3 TFS文件存储服务 2.7 4 1000 1000 RHEL 5 2 表1. 平台部署方案 Table 2 Latency of 100K file 存储系统名称 读延迟/μs 写延迟/μs HDFS文件存储 9082 92，214 TFS文件存储 7876 72，865 本文件存储 2642 20，128 表2. 10万个文件延迟对比
system: [SYSTEM]

user: 4. 平台部署与实验分析 文件存储平台部署比较复杂，需要部署五个服务，分别是Web端服务、缓存服务，数据库服务、文件管理服务和TFS文件存储系统服务。本平台涉及到的服务比较多，而且再部署的时候还要考虑到负载均衡和文件备份等，需要较多的服务器，为了完成平台的部署，采用某些虚拟服务器。系统的具体部署如表1。 由表1可以看到，各个服务的服务器配置有些许差异，这是根据每个服务的特点进行的配置。例如Web端、问价管理服务和TFS文件存储服务，对网络要求较高，所以网卡采用的是千兆网卡；缓存服务的承载量与其所在的服务器的内存成正比，所以分配的服务器的内存较高；数据库和TFS文件存储服务对硬盘要求比较高，硬盘存储量设定的较高。 平台搭建之后，在本科毕业设计管理系统中进行了实际应用，和之前的文件系统相比，如表2所示，能够较快的实现文件的上传、下载，运行效果良好。
system: [SYSTEM]

user: 5. 结论 由于现在大部分文件存储服务不能够满足中小企业和许多网站的需求，但是自己搭建文件存储服务，对中小企业和许多网站是一个很大的负担。本文从需求和性能上考虑，研究并设计了分布式文件平台，包括了平台Web端，核心数据缓存集群，文件管理服务集群，数据库和TFS数据存储集群。实践证明，文件存储实现了均衡负载，保证数据安全与一致性，提高文件读写效率。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 外界环境温度和光照强度等因素直接影响着光伏阵列的输出特性，如果能够使光伏电池一直工作于最大功率输出状态，就可以大大提高太阳能的利用率。本文介绍了当前常用的几种光伏电池最大功率点追踪(maximum power point tracking， MPPT)方法，论述了一种基于双向Cuk变换器电路对光伏电池进行MPPT的方法，利用Matlab/Simulink仿真平台对光伏发电系统的整体结构进行了仿真，仿真结果表明了该方法的可行性。 关键词 :光伏阵列，MPPT，双向Cuk变换器，光伏发电系统
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 随着经济的发展，解决能源危机问题迫在眉睫，可再生能源发电应运而生，太阳能、风能等常见新能源发电得到了人们的重视。由于太阳能具有取之不尽、用之不竭、无污染、无噪音等优点，成为目前最有发展前景的可再生能源发电项目之一 [ 1 ] 。太阳能光热发电和太阳能光伏发电是众多太阳能发电方式中最常见、最典型的两种发电方式。同光热发电相比，光伏发电系统具有体积小、结构简单、可靠性高、寿命长和易维护等优点，近些年来得到了迅速发展。按照制作材料不同，光伏电池可以分为硅型、化合物型、有机半导体型等，目前应用最为广泛的是硅型光伏电池，硅型光伏电池又可以分为单晶硅、多晶硅及非晶硅薄膜型等 [ 2 ] 。本文主要针对硅型光伏电池进行数学建模和模型构建。 光伏电池将太阳能转换为电能的效率较低且价格比较昂贵，并且初期投入较大，如何高效的利用太阳能是光伏发电的重点研究课题之一，为了能够最大限度的利用太阳能，提高其转换效率，就必须采取一定的控制策略用来保证光伏电池常工作于最大功率输出的状态，因此对光伏电池进行最大功率点追踪研究具有十分大的意义。 本文分析了光伏电池的数学模型，搭建了其工程应用模型，介绍了多种最大功率点追踪的方法，最终以电导增量法为基础，利用双向Cuk变换器电路对光伏电池进行最大功率点追踪，基于Matlab/Simulink仿真环境，对保持外界温度不变、改变光照强度和保持光照强度不变、改变外界温度两种情况，分别对所建模型进行仿真，对MPPT动态响应曲线做了分析。
system: [SYSTEM]

user: 2. 光伏电池数学模型 光伏发电系统主要由光伏板、控制器及逆变器3个部分组成，其中光伏电池是光伏系统中最基础的电能产生单元，其发电原理是光生伏特效应，它具有类似于二极管PN结的结构，当有光照射到光伏电池表面的时候，PN结两端会产生电压，但是独立的光伏电池输出电压及输出电流都很低，功率也十分小，为此需要将大量的光伏电池串并联后构成光伏阵列，进而获取较高的输出电压及较大的输出功率，才能够应用于光伏发电系统中 [ 3 ] 。光伏发电系统的实际电源一般都是指光伏阵列，它是一种直流电源。光伏电池的等效电路如图1所示。 光伏电池的伏安特性方程为： (1) 图1. 光伏电池的等效电路 图1中二极管用来表示PN结特性；公式(1)中的I和U分别为光伏电池输出电流和输出电压； 和 分别为等效串联阻抗和并联阻抗；T 为电池温度；q是电子的电荷量，为 ；A为二极管特性因子；k是波尔兹曼常数，为 ； 和 分别为光生电流和二极管的反向饱和电流， 和 是随环境变化的量，需根据具体的光照强度和温度确定。光伏电池的短路电流主要受光照强度变化影响，其开路电压主要受外界温度变化影响 [ 4 ] 。 光伏电池的理论模型一般只应用于理论分析，因为一些相关参数难以确定，很难进行工程应用，工程应用的数学模型往往是对式(1)进行简化的结果： (2) 式(2)中的重要参数由供应厂商提供，包括标准光照强度 ，标准环境温度 ， (短路电流)， (最大功率点电流)， (开路电压)， (最大功率点电压)。随着外界环境的变化，需要对式(2)中参数进行修正，推算出当前环境下的光伏电池参数 ， ， ， [ 5 ] 。 (3) 其中 和 为标准温度和光照强度，T和S为实际温度和光照强度，a、b、c为常数： 、 、 。在忽略组件差异和线损的情况下，独立的太阳能电池通过串并联构成光伏阵列，其等效电路如图2所示。 图2. 光伏阵列等效电路 串并联后的光伏阵列由M行、N列独立光伏电池构成，简化起见，本文光伏发电系统仿真模型的M和N的值都取1。光伏阵列工作电压及电流计算公式如下： (4) 式中 、 为光伏阵列工作电压和工作电流， 、 为光伏阵列最大功率点时的电压和电流。
system: [SYSTEM]

user: 3. 最大功率点追踪 光伏电池的输出电压及输出功率在外界温度和光强的影响下，会产生非线性变化，但在某个确定的温度和光照强度下，光伏电池只有工作于某个输出电压值U m 下，其输出功率才能够达到最大值，这个工作点即为最大功率点，我们进行最大功率点追踪控制，就是根据光伏阵列的伏安特性，利用一些控制方法使光伏阵列工作于最大功率输出的状态，最大限度的利用太阳辐射。当前，MPPT的控制方法有很多种，常用的有：恒定电压控制法(constant voltage tracking)、扰动观测法(perturbation and observation method)、增量电导法(incremental conductance method)、模糊逻辑控制法(fuzzy logic control)、电流扫描法(current sweep)、神经网络控制法(neural network control)等 [ 6 ] 。 3.1. 恒定电压控制法 当外界温度不变时，光伏电池的输出功率会随着光照强度的变大而变大，但是最大功率点的电压几乎为同一个固定值，所以，恒定电压控制法的思路是：固定光伏阵列的输出电压于U m (最大功率点输出电压)处，使光伏阵列近似保持在最大功率点的工作状态下 [ 7 ] 。恒定电压控制法简单，易于实现，并且可靠性高，光伏发电系统不会出现振荡现象，有比较好的稳定性。但对于早晚及四季温差变化较大的地区，该控制法的精度较低，必须有及时的人工干预才能良好的运行工作。近些年MPPT技术不断更新完善，在该技术不断的数字化、微处理器化的冲击下，恒定电压控制法在逐渐地被其他方法所替代。 3.2. 扰动观测法 扰动观测法是目前研究较多、实现MPPT较常用的方法之一，其控制原理是：给输出电压增加一个扰动，通过公式P = UI可以计算出扰动前后两个输出功率的值，若增加扰动后的输出功率有所增加，则说明该扰动有利于光伏系统达到最大功率点，进而下一时刻向相同的方向继续对光伏阵列的输出电压进行扰动处理；反之，则说明该扰动不利于光伏系统达到最大功率点，下一时刻则向相反的方向扰动 [ 8 ] 。扰动观测法具有被测参数较少，思路简单，便于实现的优点，但在最大功率点处振荡现象不可避免，震荡结果就会导致部分功率损失，所以，扰动步长的取值非常敏感，在变化迅速的外界环境下，虽然较小的步长可以减小最大功率点处的振荡，但同时却降低了跟踪速度；此外，程序有时也会发生“误判”的现象。 3.3. 电导增量法 本文针对电导增量法进行了建模仿真，以下是电导增量法的算法依据分析。 光伏阵列输出功率P和其输出电流I、输出电压U的关系如下： (5) 由图3中光伏电池P-U曲线可知，在最大功率点处，满足以下条件： (6) 离散化后，根据下列判据获得最大功率点： (7) 其中 (8) (9) 具体运算过程为：首先假设太阳能阵列工作在某点(初值电压电流均可设为0)，然后采集太阳能电池的电压电流，通过式(7)、(8)、(9)判断 的大小，当 时，此时光伏阵列工作于最大功率点的左侧，应该适量增大输出电压；当 时，此时光伏阵列工作于最大功率点的右侧，应适量减小输出电压 [ 9 ] 。最后本次采集的电压、电流值作为新的电压、电流的参考值，其算法流程图如图4所示。 由于光伏电池的P-U曲线是单峰曲线，这个属性并不会随着外界环境及时间的变化而改变，所以采用电导增量法进行MPPT时并没有原理性误差，该方法具有控制效果好、稳定性高的优点，是一个比较理想的MPPT跟踪方法，但电导增量法在实际运行情况下有较多的运算判断，算法比较复杂，因此对控制系统的性能要求较高。
system: [SYSTEM]

user: 4. 用于MPPT的双向Cuk变换器电路原理 典型的光伏发电系统中直流变换电路涉及直流斩波器和开关型DC/DC变流器。降压型电路(Buck)、升压型电路(Boost)、升/降压型电路(Buck-Boost)和丘克电路(Cuk)构成四种基本的直流斩波电路 [ 10 ] 。开关型DC/DC变流器通常应用于光伏发电系统的电压变换单元，譬如应用于直流光伏输电线路等。直流斩波器又分为带电气隔离和不带电气隔离两种，由于非隔离型斩波器结构简单、易于控制，广泛应用于独立光伏发电系统。 图3. 光伏电池典型P-U曲线和I-U曲线 图4. 增量电导法算法流程图 Buck斩波电路间断地从电源取电，即输入电流不连续，导致光伏电池的输出电流也是不连续的，光伏发电系统就会损失一些能量 [ 11 ] 。Buck-Boost斩波电路电流波动过大，Cuk斩波电路很好的克服了这个缺点，同时能够实现MPPT和升降压作用，并且满足负载变化比较大的系统 [ 12 ] 。本文在单向Cuk变换器的电路基础上，通过将电路中的二极管和开关元件分别并联开关元件及反向二极管，使电路的能量能够双向流动，构成双向Cuk变换器，其拓扑结构如图5所示。 双向Cuk变换器的正向工作电路如图6(a)和图6(b)所示。此时开关管S 1 处于工作状态，开关管S 2 截止，电路对电容C 3 的容量有很大要求，当电路稳态工作时，C 3 的电压基本保持不变。开关管S 1 导通，电池组向电感L 1 充电，电容C 3 经电感L 2 和负载放电；当S 1 关断时，电池组及电感L 1 向电容C 3 充电，电感L 2 向负载供电。 双向Cuk变换器的反向工作电路如图7(a)和图7(b)所示。开关管S 1 截止，S 2 工作。当S 2 导通时，负载向电感L 2 充电，电容C 3 经电池组和电感L 1 放电，当S 2 截止时，电感L 2 和负载向电容C 3 充电，电感L 1 向电池组供电。
system: [SYSTEM]

user: 5. 系统仿真 5.1. 仿真建模 本文采用双向Cuk斩波电路作为光伏系统的直流变换电路，需要为同步整流器提供互补的触发信号，PWM模块的仿真模型如图8所示。PWM1为主控开关管的触发信号，PWM2为被控开关管的触发信号，两种信号是互补的反向信号。首先，采用三角波与参考电压相减，相减后的结果信号用来控制选择输出模块输出0或者1，然后通过改变参考电压的幅值来改变占空比。遇到紧急情况时，V e 信号可以及时关断PWM1和PWM2的信号。 图5. 双向Cuk变换器拓扑结构图 图6. (a) S 1 导通时工作模式；(b) S 1 关断时工作模式 图7. (a) S 2 导通时工作模式；(b) S 2 关断时工作模式 利用Matlab/Simulink软件平台建立基于双向Cuk电路的最大功率点追踪控制器模型，并且与PV模型连接，对此控制系统进行模拟仿真，验证了其可行性，仿真结构模型如图9所示，由图可知，在光伏阵列和负载之间通过双向Cuk电路，可以改变占空比来改变光伏阵列的工作电压。 图9中两个Mosfet选用IRFB3206型，其参数为：R on = 2.4 mΩ、二极管正向压降V f = 1.3V，二极管内阻R d = 0.0173 mΩ；仿真系统Cuk电路单元参数为：L 1 = 650 uH、L 2 = 400 uH、C 1 = 700 uF、C 2 = 300 uF、C 3 = 300 uF，负载RL = 1 Ω。 5.2. 仿真分析 图10是图9中scope1对应的波形，从图中可知PWM1和PWM2为互补信号，用于Cuk斩波电路中两个开关管的触发信号。 图11和图12分别为本文所搭建的光伏模型随着光照幅度和温度变化时的实际I-U曲线和P-U曲线。 将光伏模块和最大功率点追踪模块连接起来，对整个系统进行仿真。外界温度不变，改变光照强度的仿真系统参考条件为：T b = 25˚C，在0.1 S、0.2 S、0.3 S时改变光照强度，采用阶梯参数仿真，数据为1000 W/m 2 、800 W/m 2 、600 W/m 2 。在光照强度发生变化的情况下，光伏发电模型搜索跟踪最大功率点 图8. PWM信号发生模块Simulink仿真模型 图9. 基于双向Cuk变换器的MPPT控制系统Simulink模型 图10. PWM波形 图11. 光伏电池I-U曲线和P-U曲线(T = 25℃) 图12. 光伏电池I-U曲线和P-U曲线(S = 1000 W/m 2 ) 图13. 不同光照强度下PV系统输出电压电流的波动仿真 图14. 不同温度下PV系统输出电压电流的波动仿真 的过程仿真如图13所示。 光照强度不变，改变温度的仿真系统参考条件为：光照强度为 ，在0.1 S、0.2 S、0.3 S时改变温度，采用阶梯参数仿真，数据为 、 、 。在外界温度发生变化的情况下，光伏发电模型搜索跟踪最大功率点的过程仿真如图14所示。 从图13和图14仿真结构波动图来看，该光伏发电系统仿真模型能够很快的搜索到对应外界条件下的最大功率点(约0.04 s)，并且在跟踪过程中光伏系统输出的电压和电流波动都比较小。
system: [SYSTEM]

user: 6. 结论 本文介绍了多种最大功率点追踪的控制方法，最终采用增量电导法，基于双向Cuk斩波电路，建立了光伏电池最大功率点追踪仿真模型。Matlab/Simulink仿真结果表明：所建立光伏发电系统模型可以准确的反映I-U和P-U特性曲线；同时，所采用的双向Cuk斩波电路在光照强度和温度不断变化的情况下能够准确快速的实现最大功率点追踪，跟踪过程中光伏阵列输出的电压和电流曲线平滑、稳定，因此该仿真模型具良好的动态性和实用性的优点。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 本文重点对近年来赶黄草在肝脏保护方面的有效组分的研究进行系统综述，总结了已经分离并具有保肝护肝作用的多类有效组分，并对赶黄草的进一步研究进行了讨论，为赶黄草有效组分的进一步深入研究提供参考。 关键词 :赶黄草，肝脏，有效组分
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 赶黄草(Penthorum chinense Pursh)，又名水泽兰、水杨柳、扯根菜等，为虎耳草科扯根菜属植物扯根菜的地上部分。其性温，昧甘，无毒，具有清热解毒、活血散瘀、利水消肿、退黄、平肝的功效 [ 1 ] ，广泛被应用于各型肝炎、胆囊炎、脂肪肝的治疗，主要作为中成药“肝苏颗粒”、“肝苏胶囊”、赶黄草饮片等的原料药材。赶黄草分布广泛，国内主要分布在四川、安徽、甘肃、广东、广西等省份，国外在日本、韩国、老挝、蒙古等国家均有分布 [ 2 ] ，但是只有我国的原产的赶黄草可以作为药用 [ 3 ] 。以赶黄草为原料的肝苏颗粒是第一代治疗肝炎的中成药，经过多年的发展已被社会认可。但是肝苏颗粒治疗肝病的物质基础和作用机理还未明确，制备工艺粗放，已不再适应临床用药的需求 [ 4 ] ，所以现在对赶黄草有效组分(有效组分在中药中是指从一味中药或是复方中药中提取的一类或几类化学成分的混合体，混合体与原药材相比富集了有效物质 [ 5 ] 。)的研究是刻不容缓的。虽然中药物质的基础研究是中药现代研究的基础 [ 6 ] ，但是由于中药赶黄草化学成分复杂，作用机理不明确，至今关于赶黄草有效组分的物质组成还不能确定，本文对现有的有关研究进行整理总结。
system: [SYSTEM]

user: 2. 赶黄草的化学成分研究 国内外对赶黄草化学成分研究的报道日渐增多，目前报道的赶黄草中的化学成分有黄酮类、萜类、甾醇类、酯类、香豆素类、有机酸类以及多酚类 [ 7 ] 。同时冯长根等 [ 8 ] 对赶黄草挥发油的化学成分进行了研究，共分离出38个组分，鉴定出其中26个组分。对赶黄草化学成分的研究奠定了基础，随着对赶黄草药理学和化学的关研究，相信会有越来越多的化学成分被发现鉴定，为其有效组分的研究夯实基础。其中对已证实对肝脏有保护作用的化合物进行了总结见表1。
system: [SYSTEM]

user: 3. 赶黄草有效组分的研究 3.1. 赶黄草活性成分物质基础研究 因为赶黄草在肝病方面具有明显的疗效而且面临剂型升级的问题，所以赶黄草有效组分的研究成为近几年来中药领域的研究热点。左蕾蕾 [ 9 ] 报道槲皮素和没食子酸是扯根菜对肝脏保护作用的主要活性成分并对其提取纯化工艺进行了总结。尽管很多赶黄草的有效组分提取分离工艺的研究以槲皮素或是没食子酸的量作为指标，但是不能被认为只有槲皮素和(或)没食子酸是赶黄草主要的活性成分，因为其活性成分的组成非常复杂。一般认为活性成分为一类或是几类物质。吴众 [ 10 ] 研究推测赶黄草的有效组分为有机酸、黄酮类，杨明等 [ 11 ] 通过试验证明了赶黄草水溶性部分中黄酮类和有机酸类成分为起效的物质基础。张涛 [ 12 ] 认为赶黄草中的苯丙素类和黄酮类化合物具有抗氧化等活性，是其治疗肝病的活性成分。丁庆 [ 13 ] 通过动物试验发现赶黄草中的总皂苷具有极好的抗肝炎的功能。目前对于赶黄草活性成分的研究，还缺少提取不同活性部位类物质，对其保肝护肝药理活性的实验研究。 Table 1 The active components from the Penthorum chinense Purs 编号 化合物名称 类型 1 乔松素 黄酮(苷)类 2 乔松素-7-新橙皮糖苷 3 槲皮素 4 山奈酚 5 乔松素-7-O-β-D-葡萄糖苷 6 槲皮苷 7 山奈酚-3-O-α-L-鼠李糖苷 8 Pinocembrin-7-O-[-3“-O-galloy-4“，6“-hexahydroxydiphenoyl]-β-glucose 酚酸类 9 Pinocembrin-7-O-[4“，6“-(S)-hexhahydroxydiphenoyl]-β-D-glucose 10 ThonningianinsA 11 没食子酸 12 没食子酰糖苷 13 熊果酸 皂苷类 14 熊果酸-28-木糖-(1-3)-葡萄糖苷 15 东莨菪内酯 苯丙素类 16 东莨菪苷 表1. 赶黄草中的有效组分化合物 3.2. 利用不同的模型进行有效组分的筛选 因为现在研究发现赶黄草保肝护肝作用的发挥途径与清除自由基抑制氧化应激反应有关，所以贺晓华等 [ 14 ] 研究了不同溶剂赶黄草提取物以及不同极性部分清除DPPH自由基的作用，发现95%乙醇提取物的清除DPPH自由基作用最强，在不同的极性部分中醋酸乙酯萃取部分的清除能力最强，但仅对其有效部位进行了筛选，并未对试验得出的有效部位中的物质进行鉴定。同时Tian-Tian Zhang等 [ 15 ] 用CCl 4 诱导正常的HL-7702肝细胞建立肝细胞损伤模型，以微粒体酶类、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)的活性和丙二醛(MDA)的含量为指标，利用该模型对不同溶剂的赶黄草提取物、不同极性部位的组分进行保肝护肝活性筛选。结果发现，70%的乙醇提取物和乙酸乙酯极性部分的组分的效果最好。张冲 [ 16 ] 利用动物模型对不同浓度乙醇赶黄草提取物对大鼠酒精性脂肪肝的治疗作用及机制进行了研究，发现不同浓度乙醇赶黄草提取物对大鼠酒精性脂肪肝有较好的治疗作用，但95%浓度乙醇赶黄草提取物治疗组的效果优于其它浓度乙醇赶黄草提取物治疗组。以上研究虽然利用不同的模型对赶黄草的有效组分进行了筛选，但是他们并未对试验得出的有效部位物质进行进一步的研究鉴定。 3.3. 关于有效物质单体的研究 郭美丽等 [ 17 ] 发现50%乙醇提取物分离得到的9个单体化合物(熊果酸、乔松素、东莨菪内酯、没食子酸、熊果酸-28-木糖-(1-3)-葡萄糖苷、乔松素-7-葡萄糖苷、乔松素-7-新橙皮糖苷、东莨菪苷、没食子酰糖苷)进行动物试验，发现均具有保肝护肝的生物活性。邓锷 [ 18 ] 对赶黄草95%的乙醇提取物的乙酸乙酯组分进行了鉴定，得到了β-谷甾醇、东莨菪素、山奈酚、木犀草素、胡萝卜苷和槲皮素共6种化合物，但是并未对这6种化合物的护肝活性进行研究比较。姜明华 [ 19 ] 对赶黄草70%的乙醇提取物的乙酸乙酯组分鉴定得到两种鞣花鞣质型黄酮Pinocembrin-7-O-[3-O-galloy-4，6-hexahydroxydiphenoyl]-β-glucose和ThonningianinA，同时这两种物质具有很高的抗氧化、抗肝癌的活性，并由此推断赶黄草中的有效组分的为黄酮类物质，尤其是鞣花鞣质型黄酮类。Qun Lu等 [ 20 ] 利用肝癌细胞SMMC-7721为模型对赶黄草的有效组分进行筛选，发现乙酸乙酯部分的活性最强。黄豆豆 [ 21 ] 通过试验认为出酚酸类物质为赶黄草的有效组分，试验发现山奈酚-3-O-α-L-鼠李糖苷、Pinocembrin-7-O-[-3-O-galloy-4，6-hexahydro- xydiphenoyl]-β-glucose、Pinocembrin-7-O-[4，6-(S)-hexhahydroxydiphenoyl]-β-D-glucose、ThonningianinsA、没食子酸、槲皮素、乔松素-7-O-β-D-葡萄糖苷等单体对TGF-β1诱导的HSC-T6细胞增殖有抑制作用，并提出这类化合物的细胞增殖活性随着结构中没食子酰基的增多，抑制活性增强。在此研究基础上，Doudou Huang等 [ 22 ] 还对赶黄草酚酸对肝星状细胞增殖的抑制作用进行了研究，发现效果显著。对于赶黄草有效组分的研究已经深入到了物质单体的保肝护肝的生物活性，但是对其不同类型成分的药理活性的比较研究较少，特别是与先用肝苏颗粒的活性的比较的研究还没有发现。
system: [SYSTEM]

user: 4. 结论 目前，对于赶黄草有效组分的研究还不够深入。虽然关于赶黄草的研究有大量的报道，但是研究领域都局限于一类或是一种物质，没有系统整体的研究。比如黄酮类、总皂苷类、酚酸类的生物活性比较至今没有发现，还有各种分离的物质与肝苏颗粒之间的活性比较至今也没有报道。同时，关于赶黄草有效组分的与其他植物如甘草、五味子的活性成分的比较也没有发现报道，比如推测赶黄草的黄酮类为有效组分，但是赶黄草黄酮和其他植物黄酮的不同之处并没有相关研究。现在一般先根据提取溶剂极性大小进行分类，再通过各种模型进行活性筛选，在研究过程中要注意活性物质组分的细分，以免在药物筛选过程中遗漏关键的组分，因此，有关赶黄草保肝护肝的有效组分研究还要继续深化。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 加强高校党外代表人士队伍建设是新时期高校统战工作面临的繁重而紧迫的任务。针对现阶段高校党外代表人士数据库建立尚未完善、高校党外代表人士安排使用体系还不成熟等现状，开展了高校党外代表人士安排使用体系研究。详细阐述了高校党外代表人士队伍的分类梯队配置、安排使用比例指标、安排使用程序等体系要求，构建了高校党外代表人士数据库，建立了高校党外代表人士安排使用评价辅助决策分析系统，对高校党外代表人士发现、培养、选拔、使用、监督的全周期体系构建做了深入探讨，为高校党外代表人士安排使用、科学决策提供了对策与建议。 关键词 :高校党外代表人士，安排使用体系，评价分析
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 2006年中央统战部下发的《关于进一步做好党外代表人物队伍建设工作的意见》明确提出，要加强党外代表人物队伍建设，建立党外后备干部人才库。2012年2月，中共中央发布了《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》 [ 1 ] [ 2 ] (中发[ 2012 ]4号文件)，这是新中国成立以来第一次以中共中央名义制定的关于党外代表人士队伍建设的专门文件，在统一战线发展史上具有里程碑意义。2015年5月，经中共中央批准，颁布《中国共产党统一战线工作条例(试行)》，《条例》作为中国共产党关于统一战线工作的第一部法规，明确了统一战线服务全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局的方向原则，全面规范了各领域各方面统战工作，是推进统战工作制度化、规范化、程序化建设的重要标志，在党的统一战线历史上具有里程碑意义。 为落实中央文件与会议精神，各级统战部门相继开展了党外代表人士队伍建设研究，李淑萍 [ 3 ] 认为做好党外代表人士安排使用工作，关键在于建立和完善一套科学、高效的党外代表人士安排使用体系；罗维英 [ 4 ] 指出“提高党外代表人士队伍建设科学化和制度化水平，才能更好地发挥党外代表人士的重要作用”。同时，已有不少学者也开展高校党外代表人士安排使用研究，陈惠卿 [ 5 ] 分析了福建省公办本科高校党外代表人士队伍建设情况，提出了加强高校党外代表人士队伍建设的一些对策和建议。李春芳 [ 6 ] 指出“需要创新高校党外代表人士队伍建设工作机制，进一步推进高校教育事业发展”。但是，由于高校党外代表人士数据库建立尚未完善，高校党外代表人士安排使用体系还不成熟，仍然缺乏高校党外代表人士安排使用的理论依据，需要进一步深入研究高校党外代表人士发现、培养、选拔、使用、监督的体系对策研究。
system: [SYSTEM]

user: 2. 高校党外代表人士安排使用的必要性分析 培养和造就高素质党外代表人士队伍，是统一战线的一项战略性、基础性工作。同时，党外代表人士安排使用是一项政治性、政策性很强的工作，只有在党委的统一领导下，在组织部门、统战部门及党外人士所在单位的密切配合下，这一工作才能取得实效。党外代表人士安排使用体系的建构，是党外代表人士队伍建设的核心环节，是影响着其他体系建构是否有效而不流于形式的决定性环节。目前，高校党外代表人士安排使用还存在以下挑战： (一) 培养选拔任用党外干部的工作机制尚需改进和完善 目前高校培养选拔党外干部的工作机制基本框架还是在学校党委的领导下，相关部门执行上级党委和学校党委的有关工作部署，向各级人大、政协、政府及其职能部门和民主党派各级领导班子举荐党外优秀人才、人大代表和政协委员候选人，向上级部门提出党外优秀人才政治安排和实职安排的意见建议。这使得党外代表人士的选拔缺乏广大教职工的参与与监督，在一定程度上导致用人不当。 (二) 坚强有力的领导机制尚需建立 各级党委要把培养选拔党外代表人物工作作为党的干部工作的重要组成部分，纳人干部队伍建设和人才工作的总体规划，纳人干部培训计划，进一步明确培养选拔党外干部工作的指导思想、目标任务、主要措施、组织领导，使这项工作有长远目标、有近期计划、有落实的保障措施。对中央文件已经明确规定需要配备的领域、职数和比例，应全力落实到位，而不能患得患失或应付了事；对确因工作需要安排使用的，在坚持干部标准的前提下，应不拘一格、大胆使用;对明确必须配党外干部的部门可采取“缺额”不予审批的办法，以保证党外干部职数不为党内干部占用。下发的相关文件应尽量减少“模棱两可”的“弹性”规定，使之具有较强的可操作性。 (三) 党外代表人士选拔任用工作机制尚需完善 一要着力解决党外代表人士在成长过程中的职级台阶问题。高等学校行政部门、院(系)领导班子中应保持一定数量的党外干部担任领导职务。科研院所的室(所)、国有企事业单位中层领导岗位应积极配备党外干部。二要划定党外干部选拔任用“硬杠杠”。凡明确必须配备党外干部的，要及时配备。对特别优秀的党外代表人士或因改善领导班子结构需要配备的，可适当放宽任职资格和条件。领导班子职数已满又需要配备党外干部的，可采取先进后出的办法予以充实，在领导班子调整时再逐步过渡到规定职数。三要加大交流和竞争性选拔任用党外干部的工作力度，推广交流调配和定向公选。选拔使用党外干部要坚持从实际出发，在公开、平等、竞争、择优的基础上，加大选拔使用党外干部的力度。 (四) 切实有效的跟踪考察机制尚需建立 要根据新时期党外代表人物的分布特点和成长规律，采取科学的考核、考察和测评方法。对已做政治安排和实职安排的党外代表人士每年由统战部门牵头，相关单位组成，进行跟踪考察，可采取本人述职、座谈评议、实地查看、业绩评估等方法全面了解党外代表人物的德、能、勤、绩状况，并作出鉴定结论。发现问题及时给予提醒和纠正。对作用发挥好、成绩优异的在一定范围内予以表彰奖励，对作用发挥不好的给予批评帮助，努力在党外代表人物中形成积极进取、奋发有为的良好氛围。 (五) 统战部门和组织部门的统筹协调机制尚需建立 在统战部门和组织部门之间建立完善四项制度。一是工作协商制度。凡涉及党外干部培养选拔工作的重大事项，两部门共同分析情况、共同研究问题、共同拿出意见、共同部署落实。二是联合发文制度。凡涉及党外干部培养选拔工作的有关文件，两部门共同拟定、共同签发、共同上报。三是跟踪管理制度。统战部门侧重于做好党外干部的物色、发现和培养等工作，组织部门主要承担党外干部的安排和使用工作。四是联合考察制度。对拟任用的党外干部人选，组织部和统战部共同组成考察组，进行联合考察，拿出初步人选安排方案，报常委会讨论研究。形成比较规范的党外干部培养选拔工作机制，有效地促进党外代表人士队伍建设工作的深人开展。 (六) 责任到位的奖惩激励机制尚需建立 培养选拔党外人士，关键在党委，特别是党委一把手要切实负起责任。各级党委要从确保中国共产党领导的多党合作事业长期发展，增强党的执政能力，巩固党的执政基础，发展社会主义民主政治，建设和谐社会的全局和战略高度，深刻认识肩负的历史使命，以高度负责的精神和科学求实的态度，始终把培养选拔党外代表人士工作放在心上、拿在手上、落实到行动中，尽职尽责、抓出成效。要建立工作责任制，把培养选拔党外代表人士工作列人党委和党委一把手的任期目标，列人各有关单位的工作内容，明确责任，一级抓一级，层层抓落实。要加强监督检查，对抓得好的应大力表扬、推广经验，对没有实现阶段性目标要求的领导班子应限期落实，从而使党外代表人士培养选拔工作成为各级党委和有关部门一项不可或缺的重要工作。