system: [SYSTEM]

user: 3. 工程建设 3.1. 区域径流计算分析 饮用水水源地的选择应满足：水质良好、便于卫生防护；水量充沛；经济方便。金峨片饮用水的水源地可以选择各村水库、山塘或横溪水库，两者的优缺点见表1。 Table 1 Comparison of water supply advantages and disadvantages between ponds and Hengxi reservoirs in village 水源地 优点 缺点 各村水 库山塘 1、能够有效利用现状供水系统，节省工程投资 2、已为当地居民供水多年，水资源较为稳定，水量基本满足要求 3、供水成本较为低廉 1、遇到设计枯水年不能保证各村用水水量 2、散落于四个行政村，相距较远，集中管理较为困难 3、水质参差不齐 横溪 水库 1、库容大，可全年提供充足水量 2、水质好，只需简单过滤消毒 3、运行管理方便 1、距离各村较远，工程费用较高 2、供水成本较高 3、不能利用现状供水系统 表1. 各村水库山塘与横溪水库供水优缺点比较 据表1可知，各村水库山塘水源地能有效利用当地水资源，运行成本低，供水水质和水量保证率较低；横溪水库水源地供水水质和水量保证率较高，但运行成本较高。根据水资源充分利用原则，结合当地对后期运行管理及供水成本的要求，选择各村水库山塘作为本工程主要水源地，同时将横溪水库作为备用水源地，在主要水源地供水不足时从横溪水库引水。 本项目横溪水库径流量根据流域水量平衡进行计算。工程内降雨损失主要包括蒸发、下渗、植物截留、灌溉损失、居民用水等，无工业用水。流域内水量平衡方程为： W 入 = W 出 + W 损 + Δ W 水 库 其中W 出 主要为水库出流量，W 损 包括蒸发、下渗、植物截留、灌溉损失、居民用水等， 为横溪水库库容变化量。W 出 、 Δ W 的总和为流域径流量。 3.2. 区域水资源供需分析 工程区域供水系统是以当地水库山塘为水源、经简单净化后通过配水管网输送到用户的集中式给水系统。根据实地调查，在用水高峰期时，个别村庄的给水水量均存在用水不足的现象。随着近几年村内个体私营企业的不断发展和新村建设，建设区缺水现象变得显著起来，特别是在干旱年，缺水问题显得更加突出。 A计算方法 在水文循环过程中，对任一区域、任一时段进入水量与输出水量之差额必等于其蓄水量的变化量，即对于任一区域、任一时段满足水量平衡原理。本次工程区域水资源平衡分析采用水量平衡基本方程，见公式(1-1)。 I − O = Δ S (1-1) 式中：I、O——某一区域，给定时段内输入、输出该区域的总水量； ΔS——时段内区域蓄水量的变化量，可正可负。 根据《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)集中式供水工程设计基本要求，居民生活用水量可按下列公式(1-2， 1-3)计算： W = P × q / 1000 (1-2) P = P 0 × ( 1 + γ ) n + P 1 (1-3) 式中：W——居民生活用水量，m 3 /d； P——设计用水居民人数，人； P 0 ——供水范围内的现状常住人口数，其中包括无当地户籍的常住人口，人； γ——设计年限内人口自然增长率，可根据当地近年来人口自然增长率确定； n——工程设计年限，5年； P 1 ——设计年限内人口的机械增长总数，可根据各村镇的人口规划以及近年来流动人口和户籍迁移人口的变化情况按平均增长法确定，人； q——居民生活用水定额，L/人∙天。 B计算结果 在设计枯水年(保证率 = 95%)对各村每天进入水量和输出水量进行分析计算，水量平衡计算采用公式(1-1)。居民用水定额以及各分析参数根据《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)的相关规定选取，灌溉定额根据《浙江省用水定额(试行)》[浙水政(2004)46号]的规定选取。各村水资源供需分析主要参数及成果见表2。 Table 2 Main parameters and results table of water resources supply and demand analysis for administrative villages in low-water year 项目 村庄 山塘、水 库名称 集雨 面积 (km 2 ) 正常 库容 (万m 3 ) 灌溉 面积(亩) 灌溉 定额 (m 3 /亩) 设计 人口 (人) 居民 用水 定额 (L/人·d) 居民 生活 用水量 (m 3 /d) 其他 综合 用水量 (m 3 /d) 缺水 天数 (d) 需引 水量 (万m 3 /年) 大岙村 黄通岙 水库 2.135 23.53 600 315 4260 120 511 153 73 4.83 上任村 车岭 山塘 0.783 6.38 400 315 2530 120 304 91 89 3.50 金峨村 金峨 山塘 0.549 7.81 500 315 2380 120 286 86 114 4.24 道成 岙村 黄家田 水库 0.637 25.18 1010 315 3040 120 365 110 113 5.38 烂田弄 山塘 0.324 6.19 400 表2. 设计枯水年各行政村水资源供需分析主要参数及成果表 备注：其他综合用水量根据居民生活用水量的30%考虑，主要包括饲养畜禽用水量、公共建筑物用水量、管网漏失水量和未预见用水量。 计算结果表明，在设计枯水年(保证率 = 95%)时现有本地山塘水库给水系统水量不能满足各村居民生活用水。同时部分蓄水池破损较严重，部分管道漏水现象较为严重，进一步影响了供水水量。 因此，现状供水系统在设计枯水年(保证率 = 95%)时不能符合《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)对于供水水量的规定，工程区域供水水量无法得到保障。 区域现状供水系统中的原水经简单过滤消毒后处理再通过管网供给用户，但在实地踏勘中发现：由于建造年代较为久远，蓄水池较为简单，在运行中只能进行简单的过滤，过滤砂层也没有定期更换；大部分供水系统缺乏消毒净化设备或设备老化，净化效果较差；部分管道埋深较浅、埋设时间较为久远，管道污染现象较为普遍。 因此，现状供水系统不符合《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)对于供水水质的规定，工程区域供水水质无法得到保障。 3.3. 工程建设 根据上述计算结果，涉及本工程的具体建设内容为供水水量和供水水质。 1、供水水量：本工程将解决设计枯水年(保证率 = 95%)时工程区域内大岙村、上任村、金峨村和道成岙村四个村共12，210人(设计水平年)饮用水水量不足问题。 2、供水水质：本工程建设标准集中式供水水站及配套的过滤、消毒设施，依据《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)要求改善供水系统水质。 3.4. 工程等级 金峨片饮水安全提升工程属于村镇集中式供水工程，根据《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)的规定，集中式供水工程应按照供水规模进行分类，如表3所示。 Table 3 Centralized water supply projects in villages and towns are classified according to water supply scal 工程类型 规模化供水工程 小型集中供水工程 I型 II型 III型 IV型 V型 供水规模 Ω (m 3 /d) Ω ≥ 10000 10000 > ω ≥ 5000 5000 > ω ≥ 1000 1000 > ω ≥ 200 Ω < 200 表3. 村镇集中式供水工程按供水规模分类 金峨片饮水安全提升工程供水规模：大岙村设计供水规模971 m 3 /d，上任村设计供水规模577 m 3 /d，金峨村设计供水规模544 m 3 /d，道成岙村设计供水规模694 m 3 /d。根据《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)的规定，确定工程类型为Ⅳ型。 3.5. 工程布置思路 工程区域包括大岙村、上任村、金峨村和道成岙村四个行政村，已建水库、山塘主要有8座，总控制流域面积39.8 km 2 ，均具有供水功能。这些水库山塘基本已实施全面整治工作或正在实施，能为本工程区域提供水源保障，如图1。 根据实地踏勘和调查，考虑水资源时空分布具有不均匀性和各村供水的差异性，针对各村用水现状，并结合工程地理位置等因素，对工程进行总体布置，如图2。 图1. 金娥片区饮水提升工程设计思路 图2. 金娥片区饮水工程布置流程图 3.6. 净水工艺设计 本工程过滤设备采用重力式一体化净水设备，净水采用高纯二氧化氯消毒设备，处理后的饮用水水质能完全达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求。此净水、消毒设备已在宁波市其他地方建成使用，具有操作技术简单，设备运行安全，净水效果良好。 净水工艺流程为：水源地引水经过滤器过滤后进入出水管，在出水管经二氧化氯消毒输送至清水池内，在池内充分混合后直接供给用户。工程净水设备统计详见表4。 Table 4 Statistical table of engineering water purification equipmen 水处理 设备房 过滤设备型号 数量 尺寸 消毒设备型号 数量 尺寸 备注 大岙 (集中式) 一体化组合式净水设备 (型号：YZ-30) 3 φ2200 × 4000 (高) mm ZLS-C-SP-100-A/H 2 600 × 450 × 1200 (高) mm 过滤及消毒 设备配套相 应增压泵及 流量表，消 毒设备1用1备 竹马岭 一体化压力滤器净水设备 (不锈钢材质，型号：5) 1 φ2000 × 4014 (高) mm ZLS-C-SP-100-A/H 2 600 × 450 × 1200 (高) mm 金峨 (集中式) 重力式一体化净水设备 (型号：YA-100) 2 5.6 × 4.6 × 4.5 m ZLS-C-SP-200-A/H 2 600 × 450 × 1200 (高) mm 表4. 工程净水设备统计表 3.7. 工程概算 农村饮用水提升工程需要大量的资金投入，这就必须采用多层次、多渠道集资的办法，拓宽资金渠道。由于安全饮水工程是利民工程，政府大力支持，群众积极性高。2014年，鄞州区公共财政预算收入279.5亿元，横溪镇公共财政预算收入2.9亿元，农村居民人均纯收入26，682元。本工程概算总投资2560万元，主要包括建筑工程801万元，机电设备及安装745万元，金属结构及安装706万等。 本工程建设资金根据市、区相关规定筹措，政策处理资金以及后期运行管理费用等地方有能力筹措。