system: [SYSTEM]

user: 3. 农家院旅游景区配电网改造方法 基于农家院用户的特殊情况，已有的供电标准在部分地区已不适用，因此针对目前农家院的实际情况，提出农家院旅游景区的配电改造方法。 按照现有的农网改造方案原则，增加配电变压器的容量和数量，降低0.4 kV低压供电半径，保证用户达到峰值时的用电需求；增加低压出线开关，保证低压导线的截面满足峰值时的用电需求，此方案只解决了峰值时用电的情况和导线线径过细的问题，在用电低谷时变压器的空载损耗以及变压器三相不平衡依然无法解决。 随着农家院规模的不断发展，其用电已趋近于城市用电，因此建议改变原有的农家院用电性质，将 Table 1 Farmyard electric loa 农家院名称 所属地区 房间数 厨房电器 额定功率 (kW) 餐厅电器 额定功率 (kW) 客房电器 额定功率 (kW) 其他电器 额定功率 (kW) 三兄弟 盘山(莲花岭) 26 蒸车 3 空调(夏季) 5 空调(夏季) 1.5 微波炉2个 1 空调(冬季) 5.6 空调(冬季) 2.38 消毒柜 0.2 热水器 1.5 电饭锅4个 2.8 电视 0.15 电饼铛2个 2.5 电暖气 2.5 凉菜柜 2 电热水壶 1.5 冰柜2个 2 热水器 1 排风扇2个 0.5 冷藏柜 1.2 鹏来农家 盘山(莲花岭) 35 电饼铛2个 2.5 空调(夏季)2个 7.2 空调(夏季) 1.5 空调(夏季) 2.5 排风扇2个 0.5 空调(冬季)2个 8.4 空调(冬季) 2.38 空调(冬季) 5 电风扇3个 0.06 热水器 1.5 爆闪 2 冷库 3 电视 0.15 其他 3 消毒柜 0.2 电地暖 5 微波炉 1 电热水壶 1.5 电饭锅2个 2.8 祥云阁 马伸桥(毛家峪) 40 排风扇2个 0.5 空调(夏季) 5 空调(夏季) 1.5 微波炉 1 空调(冬季) 5.6 空调(冬季) 2.38 冰柜 2 热水器 1.5 电饭锅2个 2.8 电视 0.15 电热水壶 1.5 惠园阁 马伸桥(毛家峪) 64 蒸车 3 空调(夏季)2个 5 空调(夏季) 1.5 热水器2个 1 空调(冬季)2个 5.6 空调(冬季) 2.38 冷藏柜2个 1.2 热水器 1.5 消毒柜 0.2 电视 0.15 排风扇2个 0.5 电热水壶 1.5 微波炉 1 电饼铛 2.5 电风扇2个 0.06 久久 下营(常州) 36 冰柜2个 2 空调(夏季)2个 7.2 空调(夏季) 1.5 排风扇 0.5 空调(冬季)2个 8.4 空调(冬季) 2.38 热水器 1 热水器 1.5 电饭锅 2.8 电视 0.15 微波炉 1 电热水壶 1.5 蒸车 3 消毒柜 0.2 九鼎轩 下营(常州) 40 冰柜2个 2 空调(夏季)2个 7.2 空调(夏季) 1.5 排风扇 0.5 空调(冬季)2个 8.4 空调(冬季) 2.38 微波炉 1 热水器 1.5 热水器2个 1 电视 0.15 蒸车 3 电热水壶 1.5 冷藏柜 1.2 表1. 农家院电器情况 Table 2 Farmyard general appliances electric loa 厨房电器 额定功率(kW) 客房电器 额定功率(kW) 餐厅电器 额定功率(kW) 蒸车 3 空调(夏季) 1.5 空调(夏季) 5/7.2 微波炉 1 空调(冬季) 2.38 空调(冬季) 5.6/8.4 消毒柜 0.2 热水器 1.5 电饭锅 2.8 电视 0.15 电饼铛 2.5 电热水壶 1.5 凉菜柜 2 冰柜 2 热水器 1 排风扇 0.5 冷藏柜 1.2 电风扇 0.06 表2. 农家院通用电器情况表 Table 3 Electrical load per unit are 地区 所属村 项目 2012年 2013年 2014年 2015年 至2015年农家院覆盖率 盘山 莲花岭 建筑面积(m 2 ) 14921 24868 42276 47250 95% 最大负荷(kW) 2281 3717 5683 8518 单位面积负荷值(w/m 2 ) 153 149 134 180 砖瓦窑 建筑面积(m 2 ) 24444 33611 48889 55000 90% 最大负荷(kW) 3289 4246 5399 6943 单位面积负荷值(w/m 2 ) 135 126 110 126 马伸桥 毛家峪 建筑面积(m 2 ) 15675 19507 25080 31350 95% 最大负荷(kW) 1575 2106 2599 3861 单位面积负荷值(w/m 2 ) 100 108 104 123 下营 常州 建筑面积(m 2 ) 31000 42440 43900 43900 95% 最大负荷(kW) 1130 2948 3524 3915 单位面积负荷值(w/m 2 ) 36 69 80 89 表3. 单位面积负荷值 Table 4 Electrical load per unit roo 地区 所属村 项目 2012年 2013年 2014年 2015年 至2015年农家院覆盖率 盘山 莲花岭 农家院房间数 900 1400 2000 2700 95% 最大负荷(kw) 2281 3717 5683 8518 单位房间负荷值(w/房间) 2534 2655 2841 3155 砖瓦窑 农家院房间数 1300 1600 1900 2200 90% 最大负荷(kw) 3289 4246 5399 6943 单位房间负荷值(w/房间) 2530 2654 2842 3156 马伸桥 毛家峪 农家院房间数 615 794 958 1210 95% 最大负荷(kw) 1575 2106 2599 3861 单位房间负荷值(w/房间) 2561 2653 2713 3191 下营 常州 农家院房间数 598 1170 1243 1243 95% 最大负荷(kw) 1130 2948 3524 3915 单位房间负荷值(w/房间) 1890 2520 2835 3150 表4. 单位房间负荷值 图3. 毛家峪村2015年台区最大负荷 图4. 常州村2015年台区最大负荷 新建农家院按装接容量进行等级划分，估算超过某定值容量的农家院由红号专用变压器进行单独供电。以下将列出与原技术改造原则的区别。 3.1. 配电变压器 结合农家院地区用户大负荷持续时间短等特征，根据市场调研的情况，目前适用于该地区的变压器共分以下几种：非晶合金变压器、高过载变压器、有载调容变压器。经实际计算有载调容变压器空载运行费用与高过载变压器相当，但调容变压器市场售价是高过载变压器的3倍左右；选择大容量变压器市场售价与高过载变压器相当，但大容量变压器空载运行费用是高过载变压器的1.4倍左右，从变压器销售成本、空载年运行费用、过载能力等综合评估，结合农家院用户大负荷持续时间短等特征，推荐采用高过载变压器为农家院改造用变压器。所需配变容量ΔW = W − W 现有 = η × 最大负荷 − W 现有 。其中η为农家院同时率，W 现有 为目前配变容量。 3.2. 10 kV线路 利用现有0.4 kV线路电杆，将原有10 kV线路与0.4 kV线路通过同杆并架延伸至改造村落的变压器处。现改造技术原则考虑到10 kV线路与0.4 kV线路会出现大量的同杆并架的情况，为保证导线间及电杆上电气设备对用户的安全距离，10 kV架空线路一般选用12米或15米钢筋混凝土电杆，特殊地区可采用18米电杆。 3.3. 0.4 kV低压线路 0.4 kV低压线路供电半径应结合供电条件，主干线路一般不超过250米。0.4 kV低压导线可借用如下公式进行计算：S = PL/CΔU%，式中P——有功功率，kW；L—输送距离，m；C—电压损失系数。 在各相负荷分布均匀的三相四线制供电系统中，铜导线电压损失系数C选取为85，铝导线电压损失系数C选取为50；单相220 V供电时，铜导线电压损失系数C选取为14，铝导线电压损失系数C选取为8.3。 3.4. 电压调整装置 对于电压波动大或压降大的辐射型线路，可考虑选用SVR馈线自动调压器。对于含有小水电等新能源并网的线路，宜采用BSVR双向馈线自动调压器；对于供电半径长且电压变化较为剧烈的线路，宜采用TVR晶闸管高压自动调压器。 3.5. 低压三相不平衡调节开关 建议针对此类农家院地区在变压器低压侧安装智能三相不平衡调节开关。此类开关从用户侧考虑，通过在入户端加装在线测量单元，通过在线实时监测用户侧三相电流和三相电压情况，利用载波模块可靠传送数据，经集中控制器加以计算，综合分析当前用电概况和电压电流不平衡状况，根据三相不平衡调整策略计算出相切换动作指令，并下发至各分支单元进行动作，直接调节客户侧供电相，从而使三相电压达到动态平衡状态，降低三相不平衡度。