system: [SYSTEM]

user: 3. 配网自动化系统终端维护措施 3.1. 更新升级老化设备，提升配网系统运行可靠性 从配网开关运行维护的实际工作经验来看，配网设备(尤其是无线通信模块)老化、稳定性变差是影响配网通讯率的最重要原因。综合目前胜采区域配网自动化系统使用情况和油井配电线路实际运行状况，制定出硬件配置升级和老化设备更新方案。 统一设备选型。在配网终端升级选型中，针对前期设备终端运行中出现的问题，借鉴国家电网相关技术标准进行反复论证选优，在本次升级选型中，各区域配网设备统一标准，具有很好的通用性和互易性，解决了长期以来各区域之间设备标准不统一，型号繁多管理难度大的问题 [ 5 ]。 优化升级方案。在升级的设备产品中，取消了通过式综合PT，改用双绕组的单相PT，把零序互感器置于开关内部，这样的组合不但完全满足需求，而且设备整体小型化、轻量化，方便现场安装和维护，大大降低了运营成本。由于在主电路上减少了一个通过式设备，减少了潜在故障点。同时按照国家电网标准，将开关与馈线终端之间的连接线交流电源信号与直流信号分开，大大提升了设备抗干扰的性能 [ 6 ]。 随着配网终端设备的升级完善，胜采区域油井线路上先后更换了老化终端设备128台次，基本消除了配网终端运行中出现的问题，有效提升了配网自动化系统的运行水平。 3.2. 研制综合测试装置和FTU实验平台，提高馈线终端维护成功率 胜采区域油井线路目前在用的FTU多数安装于2005~2007年，目前已经运行了13年以上，而且户外工况条件恶劣，整体性能以及多重部件老化可靠性变差，造成通讯故障率居高不下。现场FTU故障类型日趋复杂，同一个故障现象常为多重故障，维护维修工作日益繁琐复杂，经常发生同一台FTU经过多次现场处理才能查明故障原因并消除的情况。同时，由于无法检测调试备件的合格与否，曾多次出现更换的备件到现场不合适的现象，大大增加了维护成本的投入。 公司研制了馈线终端综合测试装置。该装置结构简单，简便实用。通过更换不同功率的灯泡，达到调整电流的目的；具备三相电流指示功能，设备状态一目了然；利用端子转接，解决接口兼容问题；独立开关闭锁设计，使用绝缘护套，安全可靠性高；电流模拟采取了电流互感器反向工作状态，以小电流变换出可用于设备检测到的大电流。 建立了FTU实验平台，利用该平台对拟替换到现场的FTU部件进行试验，确保部件到现场安装后就可以正常运行。同时针对拟替换备件相关联的部件一并调试合格后带到现场备用，争取现场施工开展故障排查、备件替换、调试等工作一次性完成，这样可节约大量的费用支出，同时对配网的通讯率和稳定性的提高起到重要作用。 3.3. 研制蓄电池活化装置，提高蓄电池使用寿命 根据配网终端的实际运行状况，对配网终端电源部分进行改造，加装一套电池自动活化装置，该装置由可编程序继电器、中间继电器等部件组成，控制电源为110伏交流电，定期对蓄电池进行充放电 [ 7 ]。 经过多次论证及试验，当配网终端通电后，该装置显示屏点亮，显示预定充电时间，按下启动按扭，可编程序继电器启动，开始记数，当达到预定充电时间后，可编程序继电器控制中间继电器，断开110伏交流电源，配网终端改由蓄电池供电，同时可编程序继电器记数，显示屏显示预定放电时间，达到预定放电时间后，可编程序继电器控制中间继电器，恢复110伏交流电源，配网终端由系统电源供电。如此循环，完成蓄电池自动充放电的功能，实现蓄电池的自动活化，激活蓄电池活性物质，消除蓄电池极板活性物质的硫酸化，降低蓄电池内阻，提高蓄电池性能，延长蓄电池的使用寿命 [ 8 ]。 1) 充电时间的确定，充电要求根据实际情况而定，参考平时运行频率、蓄电池厂家提供的说明，以及配套的充电器性能等参数制定，严格按照蓄电池的维护技术条件进行维护，以保证蓄电池组处于完好状态，浮充电压或充电电压稳定在规定值内。根据厂家提供的充电使用参数：充电电压13.6~13.8 V/12 V (单块25℃)，我们调整电源模块充电电压为27.75 V，充电电流为1 A，采用恒压充电(恒压充电是始终以一定不变的电压对电池进行充电，其优点是气体产生很少，耗水量小，存在充电不完全的缺点)。蓄电池充电48小时后，测量蓄电池电压为26.5 V，容量为额定容量的92%，电源模块改由小电流对蓄电池进行浮充，10天后，蓄电池容量达到100%，考虑蓄电池自身损耗及现场环境温度，确定充电时间为13天。 2) 放电时间的确定，严格按照规程要求做好蓄电池放电试验，放电过程中要加强对蓄电池组及单体蓄电池电压的检测，特别是放电即将终止时更要加强对蓄电池电压的监测。当达到生产厂家规定的放电终止电压时，应立即终止放电。为保证蓄电池的使用寿命，应特别注意蓄电池的放电深度：当放电电流为0.1 Q以下时，放电终止电压为1.83 V/台；Q为电池的额定容量。蓄电池应严格按上述的放电终止电压放电，否则会发生过放电现象，缩短蓄电池使用寿命。按绝大多数用户的情况，蓄电池以放电深度为50%~70%时充一次电最佳，这样可使蓄电池寿命达到最佳效果。蓄电池放电22小时后，测量蓄电池电压为21.5 V，容量为额定容量的60%，确定放电时间为24小时。 3.4. 编制运维操作规程，实现配网规范化管理 随着电力新技术的迅速发展和应用，配电网自动化系统在油田的应用越来越广泛，配电网自动化设备的维护操作成为自动化系统提高运行效率的关键。目前油田配网自动化系统在操作、维护方面没有统一执行标准，这是制约整个油田配网自动化系统可靠性及效能发挥的一个重要因素。 公司组织专业人员编制《馈线终端FTU运行维护操作规程》，对配网自动化系统日常维护、馈线终端FTU调试与安装、配电自动化系统的远程操作、线路故障区段判断及隔离、馈线终端FTU故障判断、馈线终端FTU备件更换等六大方面的操作进行了详细的规定，实现油田系统各单位在配网自动化系统操作维护上的标准统一，从而保障配网自动化系统的效能发挥，提高配网管理水平和工作效率 [ 9 ]。 3.5. 实施闭环管理法，提升运维工作水平 随着配网自动化系统的进一步完善，终端的数据将大幅增加，终端设备的稳定运行将是整个配网自动化系统可靠运行的前提。通过对配网自动化系统日常终端FTU维护工作内容进行梳理总结归类分析，结合日常生产实际具体情况，制定了《配网馈线终端FTU运行维护闭环管理法》，主要包括：数据巡查统计、问题分类分析诊断、模组化处理、反馈跟踪校验四个重要环节，形成了一套从终端故障的发现到分析到处理到归纳总结经验一个完整的配网馈线终端FTU运行维护管理流程，通过坚持实施上述的闭环管理，不断提升终端FTU的运维水平和现场维护人员的工作效率 [ 10 ]。 数据巡查统计：配网馈线终端FTU运行问题主要以主站系统实时采集信息为核心，充分发挥配网主站的核心作用，通过以配网系统实时采集数据信息为依据，及时发现终端FTU运行问题 [ 11 ]。 问题分类分析诊断：通过配网系统，集合主站及终端维护技术人员根据配网系统所反映出的终端问题的分类诊断，为终端维护提供快速准确的现场维护导向。主要根据对各类相关系统信息诊断、问题原因分析以及结合经验最终制定出准确的问题诊断措施。 模组化处理：把现场处理工作拆分各部模组，制定各个维护模组的操作流程，规范现场维护工作程序，提升处理效率。同时把维护工作、资料收集、数据巡查积累作为现场工作的模组，多项工作整合完成，有效提升现场工作效率。 反馈跟踪校验：对维护完成的工作进行主站实时跟踪校验，核对现场维护记录填写情况，并及时收集整理相关资料。通过资料的收集整理，形成宝贵的维护工作经验，进一步提升运维工作方案的针对性和准确性，为现场维护人员提供有效的故障处理方案，提高现场工作的效率，降低工作强度。