system: [SYSTEM]

user: 3. 结果分析 3.1. 电力污闪发生的环流形势分析 根据石家庄供电公司提供1999年1月1日至2018年12月31日期间电力污闪事故发生时间，发现当电力污闪事故发生时，会伴有液态或混合降水、积雪或结冰、雾、轻雾和固态降水这5类天气现象出现，其中，出现液态或混合降水时发生电力污闪7次，出现积雪或结冰时发生电力污闪12次，出现雾时发生电力污闪12次，出现轻雾时发生电力污闪6次，出现固态降水时发生电力污闪6次，共计43次。就石家庄电力污闪事故43次个例对最近一个时次高空(500 hPa、700 hPa和850 hPa)、地面天气形势图和邢台探空站tlog_p图进行天气形势和大气层结特征分析，具体统计分析如表1所示。 出现液态或混合降水时，高空槽影响6次；中低层切变线影响5次；地面东北回流4次，强冷高压影响1次，东北气旋活动1次，气压场比较弱1次；近地层有逆温3次；湿层比较厚、湿度大4次，比较干燥3次。出现积雪或结冰时，高空槽前西南气流影响3次，高空冷空气活动9次(其中6次偏强)；地面蒙古气旋发展1次，受东北气旋影响1次，受冷高压影响9次(其中贝加尔湖冷高压南下6次)，冷锋过境1次；气温低，整层温度 < 0℃共8次，空气干冷。出现雾时，高空槽偏南气流影响6次，其余高空环流比较平直；地面气压场比较弱9次，倒槽影响1次，高压影响1次，锋面影响1次；近地面有逆温11次。出现轻雾时，高空环流比较平直2次，高压脊前3次，高空东北冷涡活动1次；地面高压底前部2次，高压后部影响1次，受东北高压和地面倒槽影响2次，均压场影响1次；近地面有逆温层3次，没有逆温层3次。出现固态降水时，高空受高空槽影响6次，槽前有西南急流3次；中层有切变线5次；地面倒槽影响4次，黄河气旋影响1次，贝湖冷高压南下影响1次；有逆温层存在的5次。 综上所述，出现液态或混合降水时，高空槽和地面倒槽结合的2次；高空槽和地面高压底前部结合的2次；只受地面高压影响1次(配合850 hPa切变线)；500 hPa南支槽、700 hPa西南涡、850 hPa切变线影响1次；高空槽和地面东北气旋活动影响1次。出现积雪或结冰时，高空有冷空气活动和地面冷高压南下占多数，共7次；高空槽前西南气流和地面蒙古气旋发展影响1次；高空冷空气活动和地面冷锋 Table 1 Atmospheric circulation of pollution flashover on transmission line 天气现象 序号 高空环流形势 地面环流形势 层结特征 液态或 混合降水 1 高空槽 地面倒槽 近地层湿，925 hPa~850 hPa 之间有逆温 2 高空槽 地面高压前部 湿层深厚，近地层湿 3 冷涡后部 地面东北–华北低压，气旋尾部 空气干燥(阵雨前) 4 高空槽 地面倒槽 中高层湿 5 偏西气流 北高南低，倒槽顶 近地层湿，925 hPa附近有逆温 6 浅槽前西南偏西(偏西气流) 东高西低，底前部 湿层深厚，近地层湿 7 浅槽前西南偏西，850 hPa有切变 (偏西气流) 地面倒槽中 湿层不明显，近地有逆温 积雪或 结冰 8 高空槽 地面倒槽中 无资料 9 弱脊 地面高压底前部 底层湿 10 高压脊 地面高压前部 干 11 弱槽前 辐合低压 上干下湿，近地层湿 12 涡后西北偏西 地面高压前部 近地层湿 13 弱脊 高压底部 近地层湿 14 高压脊 地面高压前部 近地逆温 15 高空槽 地面倒槽中 上干下湿，近地层湿 16 高空槽(冷涡) 地面气旋后部 湿层深厚，近地层湿 17 高空西北850 hPa槽 地面高压底前部 干，近地逆温 18 高压脊 地面高压前部 干，早晨逆温 19 高压脊 地面高压前部 近地层湿，逆温 雾 20 高压脊 地面高压前部 近地层湿 21 高压脊，850 hPa有切变 高压后部 上湿下干，近地逆温 22 高压脊 低压后部 逆温 23 高空槽 地面倒槽中 近地层湿，逆温 24 高压脊，850 hPa有切变 地面高压 近地层湿，逆温 25 高压脊，850 hPa有切变 地面高压 近地层湿，逆温 26 高压脊，850 hPa有切变 地面高压 逆温 27 高空槽 地面高压前部 逆温 28 西北偏西，850 hPa切变 地面高压 近地层湿，逆温 29 高空槽 地面鞍型场 逆温 30 高空槽 低压 近地层湿，逆温 31 高压脊，850 hPa有切变 低压 近地层湿，逆温 轻雾 32 高压脊，850 hPa有切变 高压后部 近地层湿度小 33 高压脊，850 hPa有切变 地面倒槽中 近地层湿，925 hPa~850 hPa 之间有逆温层 34 高压脊，850 hPa有切变 均压场 近地层湿，逆温 35 偏西，弱脊–未来后部低涡控制 东部高压后–转倒槽 近地层浅层逆温 36 西北偏西 地面高压底前部 湿层深厚，近地层湿 37 冷涡后西北气流 地面高压底前部 近地层湿度小 固态降水 38 高空槽 地面倒槽中 湿层深厚，925 hPa~850 hPa 之间有逆温层 39 高空槽 地面倒槽中 湿层深厚 40 高压脊，850 hPa有切变 地面倒槽中 近地层湿，925 hPa~850 hPa 之间逆温层 41 西南偏西，850 hPa有切变 转受地面倒槽中 近地浅层逆温 42 高空槽 地面倒槽中 湿层深厚，近地层湿， 700 hPa~850 hPa 之间逆温层 43 高空槽 地面倒槽中 湿层深厚 表1. 输电线路污闪发生的大气环流形势 过境1次；高空有弱冷空气活动和地面受东北气旋影响1次；高空槽前西南气流和地面处于冷高压底前部1次；高空短波槽活动、700 hPa有切变线、地面贝湖冷高压扩散南压1次。出现雾时，主要受地面系统影响。地面气压场比较弱9次，倒槽影响1次，高压影响1次，锋面影响1次；近地面有逆温10次。出现轻雾时，高空东北冷涡活动、地面强冷空气扩散南下1次；西风带环流比较平直、地面处于强冷高压底前部1次；西风带环流比较平直、地面东北高压和地面倒槽影响1次；高压脊和地面均压场形势1次；高空高压脊、地面东北冷高压和倒槽影响1次；高压脊和高压后部影响1次。出现固态降水时，受高空槽和地面倒槽影响4次；受高空槽和地面高压底部回流影响1次；受高空槽和黄河气旋影响1次。 3.2. 电力污闪发生的大气环流配置特征 经分析石家庄电力污闪发生最近一个时次的大气环流配置特征发现：发生电力污闪时大气环流形势场主要有以下四种配置类型，见表2。从表2中可以看出，第1类当石家庄上空为高空槽控制时发生电力污闪的概率最高，达34.9%；第2类高空850 hPa至500 hPa为高压脊前，第3类高空700 hPa至500 hPa为高压脊，850 hPa存在切变线或槽线的环流配置比例相同，分别23.3%；第4类高空为偏西环流控制时，所占比例最少，达18.6%。分析高空、地面环流配置发现：第1类高空槽配合地面倒槽，发生污闪的比例最高，占27.9%，此种类型需要引起注意(见图1)。 此外，分析tlog_p图大气层结特征发现：近地层(925 hPa以下)湿(t-td < 4℃)，是电力污闪发生不可忽视的因素，所占比例达62.8%，另外约有55.8%的个例近地层存在逆温；近地层湿或存在逆温所占比例高达88.4%；所以在电力污闪的预报、预警服务中除考虑大气环流的配置特征外，近地层湿或存在逆温也是不容忽视的一个方面(见图2)。 Table 2 Distribution characteristics of atmospheric circulation with pollution flashover on transmission line 类 别 高空环流形势 地面环流形势 发生次数 第1类(15次) 高空槽 地面倒槽 12 高空槽 地面高压前部 2 高空槽 地面鞍型场 1 第2类(10次) 高压脊(冷涡后偏北气流) 地面高压底前部 8 高压脊(冷涡后偏北气流) 地面倒槽(低压) 2 第3类(10次) 高空西北气流，850 hPa槽(切变) 地面高压底前部 7 高空西北气流，850 hPa槽(切变) 低压 2 高空西北气流，850 hPa槽(切变) 均压场 1 第4类(8次) 高空偏西气流 地面倒槽 5 高空偏西气流 地面高压底前部 2 高空偏西气流 高压后部 1 表2. 输电线路污闪发生的大气环流形势配置特征 图1. 输电线路污闪发生的高空槽配合地面倒槽高空图(a)、地面图(b) 图2. 输电线路污闪发生的大气层结近地层湿(a)、近地层逆温(b)