system: [SYSTEM]

user: 2. 基于保护配合边界扩展的保护配合系统 2.1. 保护配合总则 选定集中型配电线路，通常认为配置以下标准配置： (1) 线路开关 应配置三段式定时限电流保护。 小电阻接地系统应配置零序过流保护与高灵敏度接地保护。 宜具备二次重合闸功能。 根据需要，可配置纵联差动保护。 (2) 分段开关 分段开关应参与馈线自动化逻辑判断，可采用“就地型”、“集中型”馈线自动化。 “就地型”馈线自动化，宜在主干线路配置“电压–时间型”馈线自动化，在分支线配置电流计数型控制器。 “集中型”馈线自动化，应配置一段式电流进行故障检测，以失压或零流判据确认故障后，上报主站。小电阻接地系统，应配置零序过流进行故障检测，检测出接地后，上报主站。 (3) 分界开关 应配置可平滑整定的两段式定时限电流保护，保护动作于断路器跳闸。 宜具备一次重合闸功能。 小电阻接地系统应配置零序过流保护与高灵敏度接地保护。 中性点不接地或经消弧线圈接地系统，应具有单相接地检测、隔离接地点功能。 (4) 用户进线开关 用户前配置分界开关时，用户进线开关可不配置保护，用户前未配置分界开关时，用户有两台及以上变压器时，用户进线开关宜配置保护。 配置保护的用户进线开关，功能配置要求同分界开关。 (5) 配电变压器 800 kVA及以上的油浸变压器、1000 kVA及以上的干式变压器，宜配置两段式电流保护，保护动作于断路器跳闸。 800 kVA以下的油浸变压器、1000 kVA以下的干式变压器可配置熔断器，如20 Ie (Ie，变压器额定电流)与上级保护过流II段不配合，宜配置两段式电流保护，保护动作于断路器跳闸。 其保护配置见图1所示。 2.2. 保护整定原则 (A) 线路开关 (1) 电流速断： a) 应保证上级变压器限时速断保护的配合要求，应躲过所带所有配电变压器低压侧故障，可按所在 图1. 基于扩展边界保护配置一次图 厂站10 kV母线故障有1.7倍灵敏度整定。二者矛盾时，按满足上级变压器配合要求整定。为防止CT饱和保护拒动，二次值超过50 A时，固定取值50 A。城区内线路本段定值一次值不宜低于1400 A。 b) 动作时间0.15 s。 本段与下级分界开关电流速断重叠的保护范围内发生故障时，存在与分界开关同时跳闸的可能，由二次重合闸补救，实现上下级配合。 (2) 限时速断： a) 应保证上级变压器过流保护的配合要求，应可靠躲过本线路最大负荷电流，可按1~1.1倍上级最小容量变压器额定电流整定。二者矛盾时，按满足上级变压器配合要求整定。为防止CT饱和保护拒动，二次值超过50 A时，固定取值50 A。城区内线路本段定值一次值不宜低于1200 A。 b) 动作时间0.55 s。 (3) 定时过流： a) 应保证本保护范围任一点发生金属性短路有不低于1.3的灵敏度，应躲过本线路最大负荷，可按1.5倍CT一次额定电流整定。二者矛盾时，按保证灵敏度整定。城区内线路本段定值一次值不宜低于700 A。 动作时间与下级分界开关和线路中间断路器时间配合，时间级差0.3 s。 (4) 重合闸： a) 第一次重合闸时间0.2 s。 b) 第二次重合闸时间15 s。 (B) 线路中间断路器： a) 应保证本保护范围任一点发生金属性短路有不低于1.3的灵敏度，应躲过本线路最大负荷，可按1.5倍CT一次额定电流整定。二者矛盾时，按保证灵敏度整定。 b) 动作时间与下级分界开关和线路中间断路器定时过流时间配合，时间级差0.3 s。 分界开关 (1) 电流速断： a) 应保证上级线路开关限时速断的配合要求，应与所带配电变压器电流速断或熔断器配合，可按线路开关的限时速断定值除以1.05~1.1的配合系数整定。二者矛盾时，按保证上级线路的配合要求整定。为防止CT饱和保护拒动，二次值超过50 A时，固定取值50 A。满足配合的前提下，城区内分界开关本段定值一次值宜固定取值1050 A。 b) 动作时间0 s。 注：本段与下级配电变压器电流速断或熔断器重叠的保护范围内发生故障时，存在与配电变压器开关同时跳闸或熔断的可能，由分界开关重合闸补救，实现上下级配合。 (2) 定时过流： a) 应保证上级线路开关定时过流的配合要求，应与所带配电变压器定时过流或熔断器配合，可按线路开关的定时过流段定值除以1.05~1.1的配合系数整定。二者矛盾时，按上级线路的配合要求整定。为防止CT饱和保护拒动，二次值超过50 A时，固定取值50 A。满足配合的前提下，城区内分界开关本段定值一次值宜固定取值600 A。 b) 动作时间1.1 s。 重合闸时间0.5 s。重合闸时间应该是大于上级重合闸时间加重合闸后加速判断时间。 (C) 用户进线开关 用户进线开关保护整定原则同分界开关，定值按分界开关相应段定值除以1.05~1.1的配合系数整定，时间相同。 (D) 配电变压器保护 熔断器的选择 熔断器的额定电流可按2倍配电变压器额定电流选择，100 kVA以下的配电变压器可按3倍配电变压器额定电流选择，以保证躲过配电变压器过负荷、励磁涌流、冷启动电流、二次侧短路、雷击等。 (1) 电流保护 电流速断： a) 应尽可能躲过配电变压器低压侧故障，应保证上级分界开关电流速断的配合要求，可按20倍配电变压器额定电流整定。二者矛盾时，按上级分界开关的配合要求整定。为防止CT饱和保护拒动，二次值超过50 A时，固定取值50 A。本段定值一次值不宜超过950 A。 b) 动作时间0 s。 (2) 定时过流： a) 应保证对配电变压器低压侧故障有灵敏度，应躲过最大负荷电流，应保证上级分界开关定时过流的配合要求，可按5倍配电变压器额定电流整定。同时保证与上级分界开关过流III段配合，三者矛盾时，按上级分界开关的配合要求整定。 b) 动作时间0.8 s。 (E) 分支开关 电流计数型控制器，按照定时过流定值来整定，其值大小介于变电站出线定时过流定值与其下游所接分界开关定时过流定值之间，过流计数两次后失压跳闸。 2.3. 保护方案特性分析 通过以上的保护方案可以看出，原有的保护配合边界是10 KV出线开关，向下则采取的为尽量压级差的原则。这样做的原则是首先保电力系统主网安全稳定运行作为前提，因此当用户按照并网相关要求进行进线断路器的安装及保护配置时，往往会出现与变电站出线开关因保护区重叠同时跳闸的情况。更有甚者，由于用户开关性能及维护等原因会造成用户变压器故障而站内出线开关跳闸引起全线停电的情况。在现在“一流配网”建设中，对用户的供电可靠性及供电质量提出了更高要求。同时，随着对配网服务监管力度的加强，供电公司下一步会将服务下沿向下游用户侧推进(如图2所示)，因而采用有利于自动化实现的、不随电网规模变化而时时需变化的、最重要的是可以兼顾用户侧利益的稳定可靠的保护方案非常有必要。 而现在采取的保护策略即是：通过保护边界向下扩展至分界开关，将10 KV分界开关作为电力系统面象用户的第一道屏障，这一屏障向上与站内出线开关配合，向下总则是不再考虑与配变配合。而为了做到这一点特将10 KV的速动段取消，而以0.15 s的过流I段代替，同时其配合方向也是向上与变电站变压器的低压侧速动与过流相配合，不再象传统保护一样考虑躲线末或者保全长灵敏度的方式。同时，另一方面，由图可以看出，过流保护受运行方式影响较大，这一方案在采取了如图3所示，之所以选择向上与变压器这样做有以下好处； 站内出线保护选择与上游变压器配合，不再考虑线路长度，可以实现自动计算，有利于实现定值计算自动化；从以上整定原则可以看出，其正常均是按固定值给出定值； 由于出线与上游变压器配合，不再考虑向下保线路全长，所以当线路超过8 KM时，应考虑将分段开关置换为断路器，配置过流II段、III段与站内出线配合，以保证对全线特别是出现长线路时的全线保护； 出线开关通过其速动段的退出，让渡出一段保护配合空间与边界开关保护，边界开关作为与用户产权划分点的同时，也作为电力系统侧保护的最边界关口，身兼保护与产权分界两种角色，并且很适合将 图2. 基于一次保护配置相对应的保护间配合关系图及保护方案 这两种角色合二为一。 通过分界开关配置一次重合闸，站内开关配置二次重合闸，可以为用户提供一次瞬时故障跳闸时的补救机会，同时也可避免因断路器动作时间引起的站内开关与分界开关同时跳闸的问题； 通过由原来的1 s重合闸改为现在的0.2 s第一次重合闸，可以解决工业电机低压解扣问题。特别是电机类负荷占多数时，对于瞬时恢复负荷很有必要；同时对于用户普遍使用的电子类特别是智能化产品，0.2秒可以完全忽略，对于用户来讲可以不引起感觉，这对用户的用电体验是有效提升的。 当采用15 s重合闸主要是模拟调度员强送一次操作，以应对“碎片”脱落临时性故障；这类故障一般是由树枝或动物引起，则需要一段时间进行“碎片”从导体或绝缘体脱落。 2.4. 保护方案中关分支开关上下级间重合闸配合特性分析 为了防止因分支与分界开关之间的故障引起站内开关跳闸，如K3点全线停电。特在分支开关配置了快速过流计数控制器，当发生两次过流分支控制器打开并闭锁分支开关，站内开关CB1经二次重合闸恢复全线供电。 分支开关做为介于线路开关与下游分界开关的中间环节，其实质是通过其上下游开关的重合闸配合来判别故障的具体位置。图表示的为配合正确时的动作序列，但是考虑到上下游开关同时跳闸时，应遵循以下方法进行考量。当故障位于分界开关下游且位于线路开关与分界开关的速断重叠区时(K0， K1， K2)点，可能会发生线路开关与其下游所接分界开关同时跳闸的情况，线路开关0.2 s重合，后加速时间0.1，分界开关因重合闸时间0.4 s合于故障瞬时跳开，出线开关因0.15 s不跳开，计数器不达失压过流两次动作值不会动作。具体动作序列如图3所示； 从以上分析可知，重合闸策略的采用不仅是提高对用户的供电可靠性，同时通过上下级间的重合闸间配合，可以将故障区段进一步锁定，也就是为故障判断又多提供了一次机会。 总之通过线路开关保护定值制定策略的瞬时段让渡时间，及向上与变电站变压器配合的方法，可以将给出一套相对固定的定值；而这一定值的完善需要与分界开关及长线路的中间开关以及其相应保护区段相配合，以克服原有的保护方案依赖于线路长度，受运行方式影响无法保证配合选择性的特点。同时通过线路开关与分界开关间的跳闸配合，将故障进一步锁定，通过这两个方面一起可大大提高供电可靠 图3. 分支线配置电流计数型控制器的动作序列图 性，做到兼顾电网安全与用户利益的保护方案。