system: [SYSTEM]

user: 2. 故障定位方法 2.1. 稳态零序电流法 当线路发生故障后，故障点的零序电流为整个系统对地的电容电流之和，数量上等于系统正常工作时对地电容电流的算术之和 [ 4 ] 。 下面我们用3条出线为例，假如第3条线路发生故障，则稳态零序电流的分布如图1所示。主要的分布特征如下： 1) 无故障线路的零序电流等于其下游线路对地的分布电容电流，从母线流向线路，离母线距离越远其值越小，线路末端几乎为零。 2) 故障线路的零序电流等于故障线路下游对地的电容电流，从母线流向线路，离故障点越远其值越小，线路末端几乎为零。 3) 故障线路上游的零序电流等于所有无故障线路的对地分布电容加上故障点到母线之间的分布电容电流，从线路到母线；由于离母线越远其值远大，故零序电流的最大值位于故障点处。 由图1可知，对于故障线路，故障点左右侧的零序电流流向相反，且一般情况下故障点上游幅值远大于下游幅值，根据此特征可以实现故障定位。综上所述，通过比较故障线路上稳态零序电流的幅值和极性就可以实现故障定位。文献 [ 5 ] 基于零序电流实测值与通过零序电压求得的计算值的差值，提出一种零序电流比例增量法进行故障定位。 该方法实现比较容易而且原理简单；不足之处在于抗干扰能力差，可靠性低，而且不适用于谐振系统。 图1. 稳态零序电流分布 2.2. 注入信号法 信号注入法 [ 6 ] - [ 11 ] 就是利用在故障后，向故障相电压互感器或消弧线圈二次绕组注入一个电流信号(大小一般为几百毫安或者几安)，根据对该电流信号的寻迹实现故障定位。有注入信号的线路是故障线路，若故障线路上最后一个信号点与信号不见的点之间就是为故障区段。文献 [ 12 ] 提出“直流开路，交流寻踪”的停电故障定位方法，主要是向故障线路加入恒定直流高压，让接地点一直处于击穿状态，然后再向其注入交流电流信号，交流信号不见的位置就是故障的位置。 注入法优点在于设备装置简单 [ 13 ] ，可以在系统中直接安装电压互感器，不论是三相电压互感器还是两相电压互感器都可以应用。不足之处在于，注入信号由TV控制；需要安装注入设备，巡线的时间很长；接地电阻大的情况下，信号很弱，不能用于瞬时性故障定位。 2.3. 暂态法 暂态法 [ 14 ] - [ 17 ] 是利用故障后的暂态特征实现定位的方法。由于消弧线圈对故障暂态信息几乎没有影响，所以不论在不接地系统还是谐振接地系统中，小电流的分布特征都是相同的，主要特征如图2所示。 1) 由于故障线路左侧的线路比右侧的长，从而使右侧线路的电感和对地电容要远远小于左侧，故故障线路左侧的暂态谐振频率低，而右侧的谐振频率高，二者差异很大、相似程度较低。 2) 对故障点左侧或右侧的相邻检测点(不包括故障点)，其暂态电流之差等于该区段线路的分布电容电流、变化很小，所以二者差异很小、相似程度高。 3) 在无故障线路(包含出口)和故障线路故障点右侧的各个检测点的暂态电流等于下游线路的分布电容电流；方向是从母线流向线路，离母线越远其值越小，线路末端几乎为零 [ 18 ] 。 4) 故障线路故障点左侧检测点的暂态电流等于所有无故障线路分布电容电流加上左侧线路上的电容电流，方向是从线路到母线。因为暂态电流离母线越远其值越大，所以暂态电流的最大值靠近故障点。 因此，故障线路故障点左侧和右侧的暂态电流方向不一致而且一般情况下故障点左侧的幅值要比右侧的幅值大很多，此特征可用于实现故障定位；此外，故障点左右侧的暂态信号频率差异大、相似程度低，也可用于定位。定位方法主要包括暂态电流方向法、暂态电流相似法及暂态功率方向法 [ 19 ] 。 图2. 故障后暂态电流分布 2.3.1. 暂态电流方向法 根据图2所示，故障点左侧的暂态电流从线路到母线而右侧是从母线到线路，故可以通过判断暂态电流的方向来确定故障区段。 每个检测点的暂态电流方向计算的方法与计算暂态电流方向选线的方法一样，即根据每个检测点的暂态零序电流 和零序电压 计算方向系数，即 (1) 若D > 0，则由母线流向线路，故障点位于检测点右侧；若D < 0，则由线路流向母线，故障点位于检测点左侧。最后一个D < 0检测点与第一个D > 0检测点之间的区段就是故障区段。 暂态电流方向法与中性点的运行方式、间歇性电弧都没有关系，也不需要向系统注入信号或者向中性点投入中电阻，可靠性高；不足之处是计算电流方向时需要零序电压信号，需要在线路上安装零序TV和三相TV，来获取电压信号。 2.3.2. 暂态电流相似法 如图2所示，当线路发生故障时，故障点上、下游线路有着相互独立的谐振过程。由于线路结构和规模不同，暂态的主谐振频率也不同。即可以通过故障点两侧暂态零序电流差异很大、相似程度低而无故障线路的差异小、相似程度高来判断故障区段。 由于配电终端之间很难做到同步 [ 20 ] ，所以在计算两个相邻检测点暂态零模电流 ， 之间相似系数 时，需要先固定其中一个波形，对另一个波形进行平移；波形每平移一次我们就计算一次相关系数；继而我们就会求出一系列暂态电流的相关系数，然后取他们中绝对值最大的作为暂态电流相似系数。即： (2) 式中： 为暂态信号持续的时间； 为信息交换的最大误差；对于超过记录范围 的电流数据用0补上。 比较暂态零序电流相似系数可以实现故障区段定位。但故障点右侧的线路末端的暂态电流很小而不易检测到，此时的故障定位方法为： 1) 若相邻的暂态电流系数都很小且小于我们预先设定的阈值，阈值一般为0.5~0.8，则该区段为故障区段； 2) 若所有的暂态电流相似系数均大于预先设定的阈值，阈值一般为0.5~0.8，则最后一个配电终端的下游为故障区段。 文献 [ 21 ] 就是利用故障点两侧的暂态电流差异大、相似程度低，提出一种暂态电流相似性的方法来确定故障位置。该方法不用暂态电压信号，只采用暂态电流信号，能适用于所有的检测点，适应范围广。不足之处在于，当故障点两侧的谐振频率相近时，他们之间的相似程度就会很高，此方法就不能实现故障定位。 2.3.3. 暂态功率方向法 在某一特定频段内，根据暂态零模电压与零模电流的容性约束关系 [ 22 ] ，可以定义暂态无功功率 等于电压 Hilbert变换的反极性与电流 对应的平均功率： (3) 式中： 为暂态信号持续时间。 或，在某一特定频段内，定义暂态无功功率 等于电压 的导数与电流 对应的平均功率： (4) 则暂态功率方向是从线路到母线， 则暂态功率方向从母线到线路。由故障点两侧的暂态(无功)功率的方向可知， 极性相反。文献 [ 23 ] 基于空间电磁场，提出了一种非接触式的测量方法。该方法理论上是可行的，但是灵敏度低且很容易受外界的干扰，实际应用起来还是存在一定的困难。 暂态功率方向法与中性点运行方式、间歇性电弧都没有关系，也不需要很高的对时精度或向系统注入信号，可靠性高。不足之处是需要安装大量的零序电压互感器，来获得电压信号，投资大、施工不方便。 2.4. 阻抗法 阻抗法的工作原理是首先假设线路是均匀的线路，计算各种故障类型的故障回路阻抗或电抗；然后再除以线路的单位阻抗或电抗，就得到距离测量点的长度，就可以用来确定故障位置。用于阻抗法的故障测距方法有代数法和微分方程法。文献 [ 24 ] 提出的方法是解决配电网架空线路的。文献 [ 25 ] 根据新的开发思路，设计了一个故障定位的装置。提出一种故障定位装置的设计与开发思路，该装置主要用于辐射状变电站馈线和配电线路的故障定位。 该方法成本少，适用于结构简单且不复杂的网络。但是其受运行方式、负荷电流等的影响，会造成故障定位不准确，而且根本避免不了伪故障点。 2.5. 行波法 行波法就是利用行波到达的不同时刻列方程求得故障点与检测点之间的距离。行波定位的方法主要有单端行波法和双端行波法。单端行波法是利用行波从故障点到母线来回一圈的时间求取故障的长度。单端行波法定位准确，不足之处是可靠性低。双端行波法利用故障行波到达线路两端检测点的时间差，来确定故障的位置。双端行波法可靠性高，但需要安装检测装置且要求时间同步，其投资较大。文献 [ 26 ] 引入杆塔定位思想，提出了一种和线路长度没有关系的双端测距的新方法；文献 [ 27 ] 为了解决线路末端很难获取信号的问题，提出了变压器传变电压行波的方法；文献 [ 28 ] 借鉴行波能量的思想，通过能量比计算行波波头时差进而实现故障定位。 行波法能适用于高压线路；不足之处是由于线路复杂，分支多，所以配电网中较短的线路很难去辨认故障的波头和波阻抗变化问题。它还需要额外的行波检测设备，投资大。因此，该方法不太适用于配电网。 2.6. 中电阻法 中电阻法是指线路发生永久性故障后，在系统中性点与大地之间投入一个阻值合适的电阻，故障线路与母线之间就会形成一个人为的故障电流，能检测到这个故障电流的就是故障点的左侧，检测不到的就是无故障线路和故障点右侧线路。因此，通过这个人为的故障电流可以确定故障位置。 该方法适用于谐振接地系统，但人为的故障电流存在安全隐患，中性点投入电阻的设比较难。 2.7. 残流增量法 残流增量法是通过调整消弧线圈的补偿度来改变故障点的残余电流，从而使线路的零序电流也发生变化，其中变化最大的是故障线路的零序电流，根据这一性质可以实现故障定位。具体的实现方法：故障发生后，首先测量和记录每条出线的零序电流；然后调整消弧线圈的补偿度并再一次的测量并记录每条出线的零序电流；对比消弧线圈补偿度变化前后，每条出线的零序电流变化，其中变化最大的就是故障线路，再进一步故障点的位置 [ 29 ] 。文献 [ 30 ] 主要是通过比较消弧线圈补偿度变化前后，馈线终端单元(Feeder Terminal Unit， FTU)测量到的零序电流变化，以此来实现故障定位。 残流增量法原理简单，不受电气量测量设备的误差影响，可靠性和灵敏度高；不足之处在于需要增加专门的设备，就大大限制了它的发展。 2.8. 五次谐波法 五次谐波法是利用故障点前边支路、后边支路以及无故障线路的零序电流、零序电压的特性，来分析五次谐波测量空间电场和磁场的幅值和相位关系，以此来确定故障的位置 [ 31 ] 。该方法受消弧线圈补偿的效果很小，故不受消弧线圈影响，适用于谐振接地系统。不足之处灵敏度低，很容易受到外界的干扰。 2.9. 基于数学工具和人工智能的定位方法 人工智能 [ 32 ] - [ 34 ] 定位方法是在网络结构改变、上传信息发生畸变或不完备等情况下依然能够准确地定位故障区段，主要方法有人工神经网络、遗传算法、粗糙集理论、数据挖掘、Petri网、仿电磁学等算法。近年来，许多人把数学工具应用到故障定位中来，如近似熵法、粗糙集理论、神经网络、遗传算法、小波分析等。把人工智能算法和数学工具的定位方法引入到故障定位中，信号的获取和判别都有很重要的意义。文献 [ 35 ] 结合小波神经网络和奇异性检测原理，提出了一种单相断线故障定位的方法。 目前，基于人工智能和数学工具的故障定位方法在理论、仿真方面都有很大的成效，但是这种方法还没有大量投入到实际应用中。