system: [SYSTEM]

user: 4. 对比分析 4.1. 源项 浙江三门核电与山东海阳核电SRTF废物设计源项均按AP1000 DCD17版数据。废物种类和数量一致，经过SRTF整备处理后最终货包体积约为50 m 3 ，均满足国家的现行标准。 4.2. 主要设计功能及基准 浙江三门核电与山东海阳SRTF主要设计功能及基准基本一致，但山东海阳核电SRTF具有处理6台机组运行产生的放射性废物，并留有扩展8台机组处理能力，浙江三门核电SRTF具有处理6台机组运行产生的放射性废物。 4.3. 处理工艺对比 浙江三门核电与山东海阳核电SRTF处理工艺如下表1。 从上表可知可压实干废物、不可压实固体废物以及HVAC废过滤器芯三种废物，浙江三门核电与山东海阳核电SRTF的处理工艺基本一致；0.25%包壳破损冷却剂、蒸汽发生器管道破裂(SGTR)产生的废液、化学废液、废树脂(包括树脂和湿活性炭)以及废过滤器芯的处理工艺存在一定的差异。 4.3.1. 处理工艺相同部分 可压实废物两电厂SRTF均采用了分拣、烘干、预压、超压、灌浆固定的处理工艺；不可压实废物采用切割、直接灌浆固定的处理工艺；HVAC过滤器芯采用挤压、预压、超压、灌浆固定的处理工艺。但山东海阳核电采用200 L钢桶收集，压饼装入320 L钢桶灌浆固定，三门核电采用160 L钢桶收集，压饼装入200 L钢桶灌浆固定。 4.3.2. 处理工艺不同部分 1) 废树脂(包括树脂和湿活性炭) 浙江三门核电采用热态超级压缩处理工艺，山东海阳核电采用直接装入HIC (高整体容器)的处理工艺，比较分析见表2。 以上两种工艺均为物理方法，相对于传统的水泥固化均有一定的减容效果，但从废物最小化和处置因素考虑，在后续建造的废物处理设施中，废树脂的处理工艺可以采用减容因子更大，最终货包物性更为稳定的工艺，如湿法氧化、蒸汽重整等。 2) 化学废液 浙江三门核电将化学废液转运至SRTF厂房采用桶内干燥+压缩固定工艺进行处理，山东海阳核电通过移动式处理装置采用化学注入、深床过滤、离子交换工艺进行处理，比较分析见表3。 Table 1 Comparative analysis tabl 序号 废物名称 产生(收集)区域 浙江三门核电SRTF处理工艺 山东海阳核电SRTF处理工艺 1 0.25%包壳破损冷却剂 核岛 移动式处理装置 (机械过滤、活性炭过滤、反渗透、离子交换) 移动式处理装置 (先进注入、活性炭过滤、离子交换) 2 蒸汽发生器管道破裂 (SGTR)产生的废液 常规岛 移动式处理装置 (机械过滤、活性炭过滤、反渗透、离子交换) 移动式处理装置 (先进注入、活性炭过滤、离子交换) 3 化学废液 核岛 桶内干燥 移动式处理装置 (先进注入、活性炭过滤、离子交换) 4 废树脂 (包括树脂和湿活性炭) 核岛、移动式处理车 锥型烘干 直接装HIC 5 废过滤器芯 核岛 水泥固定 直接装HIC 6 可压实干废物 核岛 预压、超压、灌浆固定 预压、超压、灌浆固定 7 不可压实固体废物 核岛 灌浆固定 灌浆固定 8 HVAC废过滤器芯 核岛 挤压、预压、超压、灌浆固定 挤压、预压、超压、灌浆固定 9 浓缩液 移动式处理车 水泥固化 无 表1. 对比分析表 Table 2 Comparison of waste resin treatment proces 序号 内容 浙江三门核电 山东海阳核电 1 工艺 流程 核岛侧废树脂→屏蔽转运→缓冲罐→计量罐→ 锥型干燥器→装桶→超压→装桶→灌浆固定→暂存 核岛侧废树脂→装HIC (高整体容器)→脱水→屏蔽转运→暂存 2 工艺 说明 核岛侧废树脂通过屏蔽转运车转运至SRTF厂房、脱水、 烘干、装桶(160 L)完成预处理工序，送超级压缩机进行 超压处理。压饼装入200 L包装桶进行灌浆固定。 在干燥的过程中，为防止树脂反弹，加入25%添加剂。 核岛侧废树脂装桶接收、脱水(含水率小于1%)， 屏蔽容器转运到SRTF暂存库进行暂存。 3 主要 设备 屏蔽转运容器2个、锥型干燥器1台、缓冲罐2个、计量罐2个、 添加剂计量装置2套，灌浆系统，160 L和200 L钢桶。 脱水头1套、屏蔽转运 容器1个、HIC容器 4 特点 相对水泥固化工艺有一定的减容效果；但工艺相对复杂、 系统设备多，操作维护难度较大；处理后的包装体不满足 近地表处置要求，在处置时需加装高整体容器。 相对水泥固化工艺有一定的减容 效果，工艺简单，操作维护简便。 表2. 废树脂处理工艺对比分析表 Table 3 Comparison of chemical waste treatment proces 序号 内容 浙江三门核电 山东海阳核电 1 工艺 流程 核岛侧化学废液→屏蔽转运→SRTF化学废液缓冲罐 →桶内干燥装置→超压→装桶→灌浆固定→暂存 核岛侧化学废液→移动式处理装置净化处理 2 工艺 说明 核岛侧化学废液通过屏蔽转运车转运至SRTF化学废液 缓冲罐、经过桶内干燥处理后形成盐块，送超级压缩机 进行超压处理，压饼装入200L包装桶进行灌浆固定。 该工艺为移动式处理装置处理工艺，主要包括先进 化学注入、深床过滤和离子交换的组合，以去除化学 废液中含有放射性核素的颗粒物、悬浮物和离子。 3 主要 设备 屏蔽转运容器1个、化学废液缓冲罐1个、 桶内干燥装置2套、灌浆系统、160L和200L钢桶。 移动式处理装置1套 4 特点 该工艺减容效果好，为热态处理，能耗相对较高，处理后的 包装体不满足近地表处置要求，在处置时需加装高整体容器。 该工艺减容效果好，为冷态处理， 能耗低。可移动，处理地点灵活。 表3. 化学废液处理工艺对比分析表 3) 0.25%包壳破裂废液和蒸汽发生器管道破裂(SGTR)产生的废液 浙江三门核电和山东海阳核电均采用移动式处理装置，浙江三门核电的移动装置处理工艺为深床过 Table 4 Comparative analysis of waste treatment processes resulting from 0.25% cladding rupture waste and steam generator pipe rupture (SGTR 序号 内容 浙江三门核电 山东海阳核电 1 工艺流程 核岛侧0.25%包壳破裂废液和SGTR废液→移动式处理装置净化处理 核岛侧0.25%包壳破裂废液和SGTR废液→移动式处理装置净化处理 2 工艺说明 该工艺主要包括机械过滤、活性炭吸附、R/O膜(反渗透)和离子交换的组合，以去除混合废液中含有放射性核素的颗粒物、悬浮物和离子。该装置设有反渗透单元，在处理过程中会产生浓缩液，产生的浓缩液送到SRTF进行水泥固化。 该工艺主要包括先进化学注入、深床过滤和离子交换的组合，以去除化学废液中含有放射性核素的颗粒物、悬浮物和离子。 3 主要设备 移动式处理车1套、固化站 移动式处理车2套 4 特点 产生浓缩液，需进行固化处理。 不产生浓缩液，二次废物处理简单。 表4. 0.25%包壳破裂废液和蒸汽发生器管道破裂(SGTR)产生的废液处理工艺对比分析表 Table 5 Waste water filter core treatment process comparison analysis tabl 序号 内容 浙江三门核电 山东海阳核电 1 工艺流程 核岛侧废过滤器芯→装桶 →屏蔽转运→灌浆固定→暂存 核岛侧过滤器芯→装HIC (高整体容器)→脱水→屏蔽转运→暂存 2 工艺说明 装200L桶后，用屏蔽容器转运到 SRTF进行灌浆固定。 核岛侧废过滤器芯装桶接收、脱水(含水率小于 1%)，屏蔽容器转运到SRTF暂存库进行暂存。 3 主要设备 屏蔽转运容器1个，灌浆系统，200L桶。 脱水头1套、屏蔽转运容器1个、HIC容器 4 特点 工艺简单、固定体较稳定，但整备后的增容体积 较大，处理后的包装体不满足近地表处置要求， 在处置时需加装高整体容器。 工艺简单，运行维护方便， 包装体完全满足处置场接收要求。 表5. 废水过滤器芯处理工艺对比分析表 滤 + 反渗透 + 离子交换，山东海阳核电的处理工艺为深床过滤+离子交换。山东海阳核电移动式处理装置只产生废树脂和活性炭二次废物，不产生浓缩液，其处理方式与核岛侧的方式一致；而浙江三门核电移动式处理装置由于多了反渗透单元，其装置除产生废树脂和活性炭外，还将产生一定量的浓缩液，需进一步处理。比较分析见表4。 4) 废水过滤器芯 浙江三门核电采用灌浆固定工艺，山东海阳核电采用直接装入HIC (高整体容器)的处理工艺，比较分析见表5。