DreamBlooms/HansPub-15000-to-45000 huggingface dataset:
system: [SYSTEM]

user: 2. 基于熵权理论建立指标权重的过程分析 信息熵是根据评价指标所带给决策者信息量的多少来确定各评价指标的权重的，是对客观事实的反应，它能尽量消除各因素权重的主观性。考虑有m个评估指标，n个评价对象(或方案)的评价问题，其计算步骤如下： 2.1. 建立评价指标的样本矩阵A (1) 式中a ij 为第i个评价对象(或方案)第j个指标的指标值。 2.2. 样本矩阵的标准化 对于定量评价指标，因为各评价指标表示的是不同单位的特征值，所以其量纲与大小往往差别很大。为此，需要对样本矩阵A做标准化处理，消除量纲等因素对评价的影响[ 8 ] 。在对样本矩阵标准化处理时，对每一评价指标，根据其是效益型还是成本型有两种形式： 对于效益型(越大越优型)指标，其标准化公式为： (2) 对于成本型(越小越优型)指标，其标准化公式为： (3) 对于适度性指标时，即指标数据越接近r j 越好，其标准化公式为： (4) 于是得到标准化矩阵R： (5) 2.3. 计算评价指标的信息熵 无论是项目评估还是多目标决策，人们常常要考虑每个评价指标(或各目标、属性)的相对重要程度。表示重要程度最直接和简便的方法是给各指标赋予权重(权系数)。按照熵思想，人们在决策中获得信息的多少和质量，是决策的精度和可靠性大小的决定因素之一[ 9 ] 。而熵在应用于不同决策过程中的评价或案例的效果评价时是一个很理想的尺度。评价指标的信息熵如下所示。 (6) 假定， 时， 其中， (7) (8) 2.4. 计算评价指标的熵权 得到各个指标的信息熵之后，按式(8)计算即可得到各个评价指标的权重。 (9) 3.基于灰色定权聚类法能效综合评估建模分析 灰色聚类可分为灰色关联聚类和灰色白化权函数聚类，在实际应用中，灰色白化权函数聚类比灰色关联聚类复杂一些。而灰色白化权函数聚类又在可分为灰色变权聚类和灰色定权聚类。对于评估指标意义不同、量纲不同且数值上相差较大的评估体系宜采用灰色定权聚类[ 10 ] 。运用灰色定权聚类构建电力能效评估模型的步骤如下： 设有n个评估对象，m个评估指标，对象i关于指标j的样本观测值(即实际值)为x ij ，( ； )，要根据x ij 的值对相应的对象i进行评估，其具体步骤如下： 第一步，根据评估对象的实际情况，确定评估的灰类数s。 第二步，根据灰类数s将各个指标的取值范围相应地划分为s个灰类，如将j指标的取值范围[a l ，a s +1 ]划分为： 其中， 的值一般可根据实际情况的要求或定性研究结果确定。 第三步，令 属于第k个灰类的白化权函数值为1，连接 与第k-1个灰类的起点a k -1 和第k+1个灰类的终点a k +2 ，得到j指标关于k灰类的三角白化权函数 。对于 和 ，可分别将j指标的取数域向左向右延至a o ，a o +2 ，见图1。 对于j指标的一个观测值x，可有下列公式计算出其属于灰类k 的隶属度 。 (10) 第四步，计算对象 关于灰类的 的灰色定权聚类系数 (11) 其中， 为j指标k子类的白化权函数，n j 为指标j的权重，即根据上章求得的熵权。 第五步，由公式： (12) 判断对象i属于灰类 ，当有多个对象同属于灰类 时，还可以根据该聚类系数的大小确定同属 灰类的各个对象的优劣或位次。
system: [SYSTEM]

user: 5. 结论 本文以熵权理论和灰色定权聚类法相结合的电力能效评估模型来对企业进行评估，为企业电力能效评估的规范化、科学化提供了新思路。在评价过程中充分利用了各指标数据已有的客观信息及隐含的灰色特性，对指标进行综合治理，得到各个企业的电力能效状况，从而为企业的节能降耗提供了宝贵的理论支撑。 文章先对电力能效评估模型建立指标权重的过程进行了系统分析，又通过灰色定权聚类法对能效综合评估模型的建模过程进行分析，从而建立了一种对企业电力能效进行系统评估的方法，并对该方法的应用进行了阐释。最后，以三个公司的实际数据为基础，采用此方法对三个公司的能效分别进行了评估，并得出了结论，对各公司能效的改善方向提出了建议。由此证实了该方法的可行性，验证了该方法的实践价值。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 铅栅中的电瓶隔板纸、壳体等塑料碎片高温下熔铸产生的油烟，在收尘管道内不完全燃烧产生的CO气体达到爆炸极限，遇明火产生爆炸和铅浮渣转运的冒烟问题，通过预防性改进和铅浮渣水洗降温等措施，使铅栅熔铸工艺的安全环保问题得到解决。 关键词 :铅栅，铅浮渣，爆管，冒烟
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 河南豫光金铅股份有限公司在2006~2009年先后引进2条意大利的CX预处理废旧电瓶分离生产线，废旧电瓶处理能力16万吨/年，通过近几年的消化吸收、转化升级，已完全实现该生产线的自主设计制造。在国内自制的3条生产线中，2条生产线已投产，目前已成为国内最大的废旧电瓶回收加工企业。再生铅产业不断地做大做强。铅栅熔铸过程中电瓶隔板纸、电瓶壳塑料片产生的油烟在收尘管道内二次燃烧引起的爆炸、铅浮渣转运冒烟等安全环保问题，成为再生铅产业发展的制约因素，经过几次不断地改进，得到彻底解决。
system: [SYSTEM]

user: 2. 电瓶分离系统的工艺流程 2.1. 废旧铅酸蓄电池破碎分离系统流程 见图1。 2.2. 铅栅中的隔板纸 隔板纸由AGM隔板、PE隔板、10-G隔板、PVC隔板、PP隔板、橡胶隔板等种类，其本身材料为电子绝缘体，而其多孔性使其具有离子导电性。铅酸蓄电池隔板也就是AGM隔板，由玻璃白棉也就是玻璃微纤维采用湿法工艺的技术精做而成。所使用的玻璃纤维直径均在0.6~30 um。在高温、明火条件下可燃烧。 图1. 废旧铅酸蓄电池破碎分离系统流程图 2.3. 铅栅处理 该公司将分离系统产生的铅栅采用直接高温熔铸，铸锭后运送至电解车间处理，熔铅表面的铅浮渣捞出后送熔炼系统配料。该熔铸工艺主要是采用搅拌、造渣、除杂等工序。熔铅锅底部天然气燃烧加热采用智能温控系统，再生铅铸锭金属量约4.5万吨/年。
system: [SYSTEM]

user: 3. 铅栅熔铸中出现的问题 铅栅熔铸锅下部采用天然气蓄热炉加热，系统配备智能温控装置，熔铸锅温度控制在650℃左右，熔铸锅上方配备搅拌、收尘功能合一的收尘罩[ 1 ] ，铅栅熔铸过程产生的烟气、粉尘通过脉冲收尘器进行收积。在高温熔铸过程中，塑料碎片燃烧后产生的油烟在收尘管道内二次不完全燃烧，同时生产部分CO气体，造成收尘滤袋着火或收尘管道爆炸事件时常发生；在搅拌机作用下加快铅栅的熔解速度，不熔的铅液表面漂浮物——铅浮渣需专用工具由人工捞出，存放在焊制的方斗内，铅浮渣因温度高、粉尘量大、塑料碎屑二次燃烧等，在铅浮渣运过程中会出现严重的冒烟现象。 3.1. 收尘管道爆管 3.1.1. 收尘管道加装防爆孔板 塑料碎片在高温熔铸过程中产生的油烟在收尘管道内长期沉积，在未开启收尘风机的情况下，加大熔渣锅的温度，部分塑料燃烧产生的火星进入收尘管道内，与收尘管道内的接近爆炸极限的CO气体相遇产生爆炸，造成收尘管道爆管，12米长的管道从支架上跌下，2处弯头被炸开，所幸无殃及到人员。管道拐角处是爆炸威力最强的区域，为避免再次爆管造成的损害，在平烟管拐角处正上方加短节并配备防爆孔板，防爆孔板对收尘管道的爆管问题起到一定的保护作用，随后几次的爆炸事件中防爆孔板开裂，未再出现收尘管道爆管现象。 3.1.2. 收尘管道加装“人”字管 油烟对脉冲收尘器滤袋进行浸蚀，造成收尘器滤袋短期内失效，改变滤袋材质效果不佳，油烟在平管道内不完全燃烧，防爆门开裂后油烟燃烧仍能将收尘滤袋的引燃。后再平管道上加装“人”字管，防爆门在“人”字管顶部开裂后，油烟燃烧在“人”字管顶部区域形成一个延缓区域，减少油烟燃烧对滤袋造成的烧损。 3.1.3. 烟管下加装灰斗 工艺控制波动，粉尘大，人工清理劳动强度大，停机时间长，对生产作业率提高造成一定的影响，针对这一现象，在平管道下方、烟管拐弯处增加收尘灰斗，定期进行排放，防止烟灰在管道内沉积堵塞风道，同时减少含有油烟的烟灰管道内长时间堆积，遇风不完全燃烧产生的CO气体，在特定条件下达到爆炸极限。 3.1.4. 加大收尘风机系统配置 油烟在管道内沉积的主要原因是烟气温度高、风量小等原因造成，结合车间的岗位收尘改造，将收尘风机风量由13，500 m 3 /h加大至72，000 m 3 /h，利用岗位收尘风量对熔铸烟气进行稀释降温，将收尘管道直径由原来的Φ500 mm改为Φ1000 mm，适当降低收尘管道内的风速，减少明火被抽入管道内。 3.1.5. 完善操作程序 调查发现，管道内发生爆燃主要发生在熔铸系统点火运行，收尘风机尚未开启或收尘系统故障停机的时段，CO气体在管道内达到爆炸极限，熔铸锅表面飘起的火星一触即爆。根据这一现象，对操作程序重新规定完善，系统运行前，首先开启收尘系统，降低收尘管道内CO气体的浓度；在收尘系统停运的情况下，禁止熔铸加料和搅拌作业，并将熔铸锅锅罩与收尘管道连接的入口阀关闭，减少飘起的火星进入收尘管道内。 3.1.6. 增设人员监控 电瓶壳塑料片燃烧是产生油烟的主要原因[ 2 ] ，针对铅栅密闭运输在熔铅锅下料口直接加锅无法处理、提升机加料口铲车外协上料责任心不强的上料系统，在敞口皮带机上采用人工挑拣电瓶壳塑料片，对挑拣出的塑料片按重量计入挑拣人员的奖金，减少电瓶壳塑料片进入熔铸系统。 3.2. 铅浮渣冒烟 铅浮渣主要是铅栅熔铸过程中，在搅拌机的作用下，加入部分造渣剂，铅栅在熔解后，杂质在铅液表面生成的铅渣漂浮物。铅浮渣中未燃尽的隔板纸、壳体等塑料和高温粉尘等物料倒入渣斗，渣斗中的铅浮渣冒烟较为严重，成为新的无序排放的污染源，采取以下措施进行尝试解决： 3.2.1. 烟尘收集冷却储存间 为有效缓解铅浮渣冒烟无序排放的污染问题，将装满铅浮渣的渣斗用车辆倒运至配备收尘罩的密闭空间，待铅浮渣表面温度较低、不冒烟时再倒运至料场，但渣斗内下部覆盖的铅浮渣在卸车裸露与空气接触后因温度较高，仍出现二次冒烟现象。同时因铅浮渣渣斗停放时间长，造成倒运人工成本增加，收尘风量消耗大、成本偏高。 3.2.2. 铅浮渣加水 铅浮渣冒烟主要是温度高、电瓶隔板纸、壳体塑料的燃烧，试验中将铅浮渣倒入水槽中，降温、冒烟问题可以得到解决，铅浮渣在水槽中人工清理、冷却水溢流、污水排放等问题凸显。 3.2.3. 铅浮渣螺旋 参照电瓶水分离螺旋的结构原理，设计制作铅浮渣螺旋，铅浮渣螺旋与地面呈45˚夹角，下半部分为冷却水槽，铅浮渣加入冷却水槽后通过螺旋将其从水中旋出，对铅浮渣起到冷却、降温作用，不但降低了工人劳动强度，也减少了冷却废水的溢流，改变了铅浮渣停放固定区域表面冷却降温，倾倒后二次冒烟的问题，降低倒运人工成本。降低了冷却水的使用量，提高了装备的自动化程度[ 3 ] 。铅浮渣结构如图2所示。 图2. 铅浮渣螺旋结构示意图
system: [SYSTEM]

user: 4. 铅栅熔铸问题的经验总结 如何减少明火进入管道，降低管道内CO气体的浓度，是预防爆管的主要措施。完善操作程序，加强先启收尘风机再熔铸的安全操作管理。 加装防爆孔板是降低爆管危害程度的安全措施。 加装“人”字烟管是减少收尘滤袋烧损的主要预防措施。 人工挑拣塑料片、加大风机配置、管道灰斗及时清灰减少油烟在管道内的沉积量。 铅浮渣冒烟治理要统筹收尘电能消耗、水污染治理、人工等综合成本。
system: [SYSTEM]

user: 5. 现状 改造后，近5年来未发生过收尘管道爆管事件，每天可以从收尘“人”字烟管前的灰斗内放出3吨左右的铅烟灰，每周从平烟管内清理出1吨左右的烟灰，保证烟管的畅通，车载铅浮渣冒烟问题得到彻底地解决，铅栅熔铸做到安全环保运行。
system: [SYSTEM]

user: 6. 结语 该公司铅栅熔铸安全环保治理实践，将铅栅熔铸过程中出现的爆管、冒烟问题进行地解决，有力地推动了该公司再生铅产业的健康、快速发展，对铅栅熔铸安全环保治理工程实践具有较好的指导意义。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 采用排除法对SO 2 风机的维修，找正中间机–偶合器与电机和风机的左右偏差后，综合偶合器运转过程中，转子受热膨胀后轴中心上浮的因素，对设备进行对中，消除设备故障。 关键词 :轴瓦，振动，间隙，调整
system: [SYSTEM]

user: 1. 前言 2002年河南豫光金铅股份有限公司底吹铅冶炼烟气两转两吸制酸系统建成投产，该系统的SO 2 风机(型号C700-1.3492/0.8994、进口流量707 m 3 /min、进口压力−0.0882 MPa、出口压力0.1323 MPa、配备Y500-2710 kw电机)是主系统内唯一的一台动态设备，是整个系统的“心脏”，起到承前启后的作用，为保证系统的稳定运行，采用一用一备配置，由于净化指标控制的原因，风机腔体内会积存一定量的酸泥，需定期进行清洗，两台SO 2 风机约3个月倒换一次。然而1#SO 2 风机长期存在故障，不能正常运行。
system: [SYSTEM]

user: 2. 自投运1# SO 2 风机的故障原因和处理情况 2.1. SO 2 风机维修情况 见表1。 2.2. SO 2 风机的维修 1# SO 2 风机故障、2#SO 2 风机长期进行运行，一旦2#风机出现故障将导致整个生产系统的停产，2005年下半年决定对1#SO 2 风机重新进行维修。 1) 电机主轴与轴瓦中心不在同一轴线。处理方法：在轴瓦托架沿轴向垫3 mm厚铁板，试机，轴瓦温度高，主轴东窜4~5 mm，东轴瓦端面磨损，检查偶合器、中间轴承6314球架坏更换。 2) 偶合器轴承跑外圈。偶合器主动轴窜动约1 mm，检查偶合器，发现6314轴承跑内圈，6021轴承跑外圈，处理方法：用金属胶粘合。 3) 检查电机、偶合器、风机联轴器的同心度。电机比偶合器低0.14 mm，风机比偶合器低0.09 mm，调整偶合器下垫铁，电机比偶合器高0.18 mm，风机比偶合器高0.1 mm，测量电机、偶合器、风机联轴器的同心度、垂直度、分别为0.03 mm、0.02 mm，符合说明书的要求。 4) 刮研新轴瓦、调整间隙。修轴瓦瓦背，测试轴瓦与上压盖、轴瓦架的的过盈间隙，分别为0.08 mm、0.06 mm，接触点面积达到80%，符合要求。 Table 1 Maintenance of SO2 blowe 维修时间 出现问题 处理情况 2002.06~08 电机轴瓦温度高、振动大、轴瓦抱死 换新轴瓦、效果不佳，备用 2003.05 电机轴瓦温度高、振动大、下轴瓦炸裂 换新轴瓦、效果不佳，备用 2004. 未进行试机 备用 2005.07 电机轴瓦温度高、振动大、东轴瓦磨瓦端、西轴瓦崩裂 换新轴瓦、效果不佳，备用 2005.08 东轴瓦温度高、瓦端磨损1 mm，电机、轴瓦中心不同心 垫瓦背进行调整 2005.10 电机声音发沉、东轴瓦内端磨损1 mm、西轴瓦炸裂 检查主机设备同心度、垂直度 2006.01 严格按照规定间隙进行安装，但试车电机声音异常 拟采用外协维修处理 表1. SO 2 风机的维修情况 2.3. SO 2 风机的试车情况 2006年1月1~2日，单机试机30 min，东轴瓦39℃，西轴瓦44℃，油站25℃，振幅:东轴瓦径向5~6 µm，轴向11~12 µm，西轴瓦径向7~8 µm，轴向29~30 µm，电机运行中出现声音时大时小的间隔性异常响声。停机后将电机运往焦作矿物局电机厂维修。电机在焦作期间，厂家对其进行了拆卸检查并清灰，对转子作动平衡，没发现重大问题。 2006年1月10日电机从焦作运回，1月11日安装就位，先进行单机试车，测试东西轴瓦温度和振幅如下：东轴瓦温度52℃，西轴瓦温度49℃，油站温度28℃，东轴瓦径向振幅12~33 µm，轴向振幅19~23 µm，西轴瓦径向振幅9~28 µm，轴向振幅30~36 µm。电机与偶合器、风机校正同轴度、垂直度后，偶合器东北、东南角垫0.2 mm铜皮，西北、西南角垫0.1 mm铜皮，测试同轴度：风机主轴中心高出偶合器主轴中心0.23 mm，南北无偏差；电机主轴中心高出偶合器主轴中心0.10 mm，南北偏差0.005 mm (注：根据偶合器说明书要求：在5℃~40℃不同环境温度下安装时应当余留偶合器主轴中心高变化的上升量0.29~0.13 mm，即风机与电机主轴中心在安装时应高于偶合器主轴中心0.29~0.13 mm)。垂直度：风机主轴中心与偶合器平均偏差0.04 mm，电机与偶合器平均偏差0.07 mm，都略高于规定值(0.03 mm)。 2006年1月14日16:00，风机、偶合器与电机联接，倒2#风机为1#风机，电机带负荷试车，测量东西轴瓦温度和振幅如下：东轴瓦温度40℃，西轴瓦温度39℃，油站温度25℃，东轴瓦径向振幅4~10 µm，轴向振幅5~10 µm，西轴瓦径向振幅1 µm，轴向振幅7~10 µm，此时风机转速：1620 r/min。风机自元月14日运行至2月6日，一切正常，电机定子温度比维修前下降27℃。
system: [SYSTEM]

user: 3. 维修实践中的经验总结 在这几次的实践维修中，我们从中积累了以下经验： 3.1. 轴瓦间隙的测量与调整 1) 间隙的作用：滑动轴承的间隙有：顶间隙、侧间隙和轴向间隙三种，其中顶间隙的大小极为重要。顶间隙过大，轴承中不易形成高压油膜，保证不了流体润滑，会降低机器的运转精度，引起振动和噪音；顶间隙过小，达不到形成高压油膜所要求的最小间隙时，油膜难以形成，会引起高热，造成润滑事故。合适的顶间隙数值取决于轴径、转速、载荷及润滑油黏度等因素。在实际生产中，我厂采用下列经验公式确定：顶间隙 = (1~1.5) × 轴径d/1000 侧间隙的作用是积聚和冷却润滑油形成油膜，在轴瓦剖面上，侧间隙约等于顶间隙的1/2。 2) 间隙的测量：滑动轴承的测量可用塞尺法或压铅丝法两种，轴承的侧间隙用厚度适当的塞尺测量，塞尺塞入的深度应至接触角的60˚~90˚处。压铅丝法测量轴承间隙较塞尺法准确，但较复杂，测量所用铅丝直径最好为顶间隙的1.5~2倍，通常电工用保险丝。测量时，将长度为15~40 mm的铅丝用黄油固定在轴颈上部及上下轴瓦的接触剖面上(见示意图1)，装上轴承盖，压紧螺丝，然后打开，用千分尺分别测量A、B、C、D、E、F六点被压扁铅丝的厚度，按下列式子计算顶间隙： 当所测得顶间隙不符合规定要求时，可通过增加或减少轴瓦剖面处的垫片，并刮研内表面予以调整。(我厂1#SO 2 风机电机轴瓦联结剖面处垫0.05 mm铜皮)滑动轴承的轴向间隙，固定端为0.1~0.2 mm，自由端的间隙值应大于轴的热膨胀量，轴向间隙的检测是将轴移动到一个极限位置，用塞尺法测出窜动量，即为轴向间隙。轴向间隙不符合规定要求时，可刮研轴瓦端面或调整止推螺钉(1#SO 2 风机电机的窜动量约为5 mm)。 图1. 轴瓦间隙测量点示意图 3.2. 轴瓦与轴承座及轴承盖的装配 • 为了使轴瓦的瓦背与轴承座孔配合紧密，必须做到：第一、保证轴瓦与座孔的过盈量适中；第二、保证轴瓦与座孔接触良好。 • 轴瓦与座孔配合的过盈量太大时，轴瓦装入轴承座后，将产生较大变形，使轴瓦与轴之间必要的间隙得不到保证，不利于流体润滑的实现，可能导致烧轴瓦和包轴的故障；若该过盈过小，配合过松，机器运转时轴瓦可能会在座孔中游动，使轴产生周期性变形，引起合金脱落，或使轴承温度升高，严重时还会造成烧瓦 [ 1 ] 。轴瓦与座孔合适的配合过盈量是通过两点来保证：第一、轴瓦在自由状态下的曲率半径大于座孔半径(有一定的扩张量)。第二、轴瓦装入座孔后剖分面应比轴承剖分面高出一个Δh，一般Δh取0.05 mm~0.1 mm，因此在装配轴承前，首先检查轴瓦的扩张量是否合适，然后用压铅丝的方法测定轴瓦剖分面比轴承座剖分面高出Δh，若Δh不符合规定时，采用修锉瓦背或座孔内面垫铜皮。 • 轴瓦瓦背与座孔的接触情况可用涂色法进行检查，轴瓦盖与上瓦的接触面积不小于40%，轴承座与下瓦的接触面积不小于50%，并且要求印痕分布均匀，接触斑点应不小于(1~2)点/cm 2 接触面积小，接触斑点分布不均匀，可能导致轴瓦的磨损、变形或破裂。 • 滑动轴承装配中，不允许轴瓦在座孔内发生转动或轴向游动，在轴瓦与轴承座之间设置的定位销，可有效防止轴瓦转动。 3.3. 轴瓦刮研及注意事项 轴瓦与轴的装配要保证满足两项要求：第一，能够实现正常的润滑；第二，要有合理的接触。 1) 开制瓦口和油沟。瓦口是上下两轴瓦在剖分面处构成的沿轴向闭合的油槽，其作用是存储润滑油，储存磨粒，散热等，瓦口开小，容易使轴瓦包住轴颈(俗称“夹帮”)，瓦口沿轴向不能开通，否则会在机器运转中漏油。 一般油沟不应沿轴向开制，以免棱边会对轴颈刮油的作用 [ 2 ] 。 2) 接触角和接触点。轴瓦内表面与轴颈之间的接触表面所对的圆心角称为轴承的接触角，接触角越大，径向间隙太小，不利于高压油膜形成，接触角过小，会引起轴瓦与轴之间的磨损(接触角一般取60˚~90˚)。 接触点指在接触的范围内，单位面积上接触点的多少(1#SO 2 风机接触点取2~3点/cm 2 )。为了保证接触点与接触角达到要求，就必须对轴瓦表面进行刮研，刮研的顺序是先刮研下轴瓦满载刮研上轴瓦[ 3 ] ，刮研的方法是：在轴颈表面涂一层薄薄的红丹粉，将轴瓦在轴上正、反方向各旋转1~2周后，将轴瓦取下，观察轴瓦上的印痕分布情况进行刮研(现场采取用样轴试轴瓦)。刮研中要小心，慎重，刮削量不宜过大，用力不宜过猛，以免造成轴瓦表面凹凸不平或有明显的刮削划痕，要注意保证轴承顶间隙和侧间隙要求。刮研时必须用刮刀，不得用钢锥或砂布，刮研时一定要用台虎钳。 图2. 机组布局图 3.4. 风机、偶合器、电机、联轴器的同轴度、垂直度的测量方法及要求 在联轴器的找正调整中，常用的测量方法有：1) 直尺、塞规法，2) 外圆端面双表法，3) 外圆端面三表法，4) 外圆双表法，5) 单表法。 我们在实际操作中，采用单表法，具体操作如下： 1) 基准的确定，在机组找正时，一般以动机为基准，找正主动机。(在实际中以风机为基准，找正偶合器，再以偶合器为基准，找正电机) 2) 机组布局图，现场风机机组轴线为东西方向布置，南北方向为机组的两侧，其示意图2如上： 3) 数据测量步骤如下： 在联轴器外圆面上作好过圆心的十字垂线，并作好00、900、1800、2700四个位置上的标记，将两联轴器联接，如上图将百分表固定在轴的正上方位置(正上方作为0位)，并调表至“0”位，旋转联轴器，分别记录下四个位置的百分表读数，根据百分表读数，分别调整风机和偶合器、偶合器和电机之间的同心度、垂直度偏差，直至偏差范围在规定范围之内(同心度左右偏差在±0.03 mm之内，上下偏差：偶合器轴中心分别低电机和风机轴中心约0.15 mm；垂直度的上下、左右偏差均在±0.03 mm之内)。
system: [SYSTEM]

user: 4. 结束语 前期头痛医头脚痛医脚的维修思路，有碍故障的排除，风机长时间故障备机。在统筹维修思路的指引下，综合考虑整体影响因素，排除设备故障，消除了公司维修人员过分依赖外协维修单位的心理，锻炼了维修队伍，提高了维修人员技能水平，为同类设备的维修积累了经验。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 早期浪漫主义诗歌评论家认为华兹华斯在《廷腾寺》的最后一节回归到多萝西是出于对她的爱护和需要。但近期一些评论家则不赞同这种解读，并批评华兹华斯将自己的妹妹写入诗歌的末节是一种“唯我主义”的表现。本文试图从分析诗歌本身来解读多萝西在《廷腾寺》中不可或缺的作用，探讨多萝西的尾节回归体现了三方面的和谐统一，包括文本自身的和谐统一，即三种动词时态的统一，作者与读者的统一，以及自然与人类关系的统一，与此同时，诗歌本身传达的和谐因素也与威廉华兹华斯本人追求的精神和谐相呼应。本文不但提供了一个比较新颖的角度来欣赏这首浪漫主义时期的经典长诗，也从一个更加客观的角度来分析多萝西在《廷腾寺》中的重要地位，以期进一步解决浪漫主义文学评论家围绕这个话题所展开的争论，其次，读者也可从本文的分析中窥探浪漫主义诗歌中自然与人类惺惺相惜、和谐与共的独特魅力！ 关键词 :威廉华兹华斯，多萝西，《廷腾寺》
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 这个窝靠近我们的居室， 不分晴雨，也不问干湿， 我和艾米兰妹妹总是一道， 去把它探望。 …… 我后来的福分，早在童年， 便已经与我同在： 她给我一双耳朵，一双眼， 锐敏的忧惧，锁细的牵挂， 一颗心——甜蜜泪水的泉源， 思想，欢乐，还有爱。 ——《麻雀窝》 (15-20) 上述诗歌节选自华兹华斯的《麻雀窝》 1 ，诗中给予威廉华兹华斯(WilliamWordsworth) “一双耳朵”、“一双眼”和“欢乐”的“艾米兰”正是比他年幼大约一年半的妹妹，多萝西华兹华斯(Dorothy Wordsworth)。多萝西从1795年开始陪伴在华兹华斯的身边，不仅给他带来精神上的慰藉和放松，还帮助华兹华斯“恢复了他在革命风暴和承受重压期间的身心状态”([ 1 ] ， p. 27)。事实上，多萝西在华氏创作的诗歌中被提及或作为呼语(apostrophe)出现并不仅局限于这首诗，在《廷腾寺》的末节，华兹华斯就将焦点放到了自己妹妹身上，称呼她为“最亲最爱的亲人”，并给予她谆谆教导，。然而，“一些《廷腾寺》的评论家认为威廉华兹华斯将多萝西囊括到了他记忆的迷思之中，也有一些人认为他只是装装样子罢了”，并且这一“针对多萝西在诗中位置的分歧涵盖了浪漫主义诗歌主要评论家的立场”([ 2 ] ， p. 309)。一批老一代的评论家认为多萝西在《廷腾寺》末节的出现“真实表达了诗人对妹妹的需要和爱护”([ 2 ] ， p. 312)。Geoffrey Hartman认为诗歌尾节多萝西的出现是“一个誓言，一种祈祷，一段为多萝西量身打造的题词，暗示了此时此刻如何熬过诗人的离世”([ 3 ] ， p. 28)。阿诺德布鲁姆(Harold Bloom)评论道“《廷腾寺》中最优美的诗句为多萝西唤起了持久更新的可能性”([ 4 ] ， p. 138)。这些都是持积极观点的解读，因为他们认为回归到多萝西身上是“一种善意的行为同时也使诗人个体的记忆迷思社会化”([ 2 ] ， p. 314)，然而诸如Marjorie Levinson等稍后一代的评论家并不这样认为。作为最为重要的浪漫主义诗歌评论家之一，Levinson认为威廉在《廷腾寺》末节回归到多萝西是“一种指向外部性的举动，非常苍白无力”([ 5 ] ， p. 38)。除此之外，一些近期评论家怀疑威廉华兹华斯是否能够“将女性在诗歌中塑造成一个实体性的存在”([ 2 ] ， p. 313)。比如，Elizabeth Fay 批评道“华兹华斯式的做法是将女性仅仅摆弄在助手的位置上：因为这些女性没有动词性，所以毫无诱惑力，缺乏魅力并且被剥夺了权利”([ 2 ] ， p. 313)。更糟糕的是，一些评论家甚至攻击华兹华斯这一做法，比如David Bromwich。他认为威廉“压根没有打算使多萝西成为自身经验的馈赠”，相反“他嫉妒多萝西可以不依赖他的智慧就可以开心的能力”([ 6 ] ， p. 23)。 本文试图从分析诗歌本身来解读多萝西在《廷腾寺》中不可或缺的作用，探讨多萝西的尾节回归体现了三方面的和谐统一，包括文本自身的和谐统一，即三种动词时态的统一，作者与读者的统一，以及自然与人类关系的统一，与此同时，诗歌本身传达的和谐因素也与威廉华兹华斯本人追求的精神和谐相呼应。
system: [SYSTEM]

user: 2. 关于《廷腾寺》 这首诗有一个很长的副标题，译为《旅途中重游瓦伊河两岸，作于廷腾寺上游数里处1798年7月13号》 2 。诗名与诗内容的不匹配经常在浪漫主义诗歌评论中被讨论，除此之外，对诗歌时间的所包含的意义也有争议。比如，副标题里的时间正好是巴士底日的前夕 3 ，华兹华斯于1790年和1792年在法国参加了两次国庆日。本诗的日期正好是华兹华斯于1790年初访法国的八周年纪念日。Nicolas Roe认为“基于此，这个日期对华兹华斯来说有着重要的个人意义，并且将廷腾寺与法国联系了起来”([ 7 ] ， p. 10)。除此之外，Karen Hadley发现了“1798”的重要意义是因为“这首诗的发表时间恰逢William Pitt颁布备受争议的钟/手表税 4 ”([ 8 ] ， p. 639)。不管华兹华斯设定的时间是出于个人和历史意义还是仅仅“强调旅行的概念以及凸显他与瓦伊河同为流浪者的平行关系”([ 9 ] ， p. 75)，我们似乎没有资料可以来证实，但是有一点可以肯定的是，1789年重访瓦伊河抚慰了他过去五年来经受“郁郁不欢的白天”和“浊世的昏沉热病”折磨的身心。 《廷腾寺》的首节首句感叹了自上次游访故地已有五个年头了。紧接着在感慨“五年过去了，五个夏天，和五个漫长冬季!”之后，是对映入眼帘之美好景色的反应：他贪婪地倾听着“这里的清流，以内河的喁喁低语从山泉奔注而下”；他静静地瞭望着“高俊峥嵘的危崖峭壁”；栖息于一个青桑树下，他愉悦地观赏“一处处村舍场院”和“果木山丘”；注视着“活泼欢快的杂树”和“一片片牧场”。此外，“袅绕的烟缕”似乎暗示着有“流浪汉”和“隐士”居住于此。这首诗的前22行，呈现了当下的场景和诗中“我”的当下状态。另外，这些诗句描绘的景色并非“纯天然”，比如，“农场”、“一排排树篱”、“农舍”和“流浪汉”等等则是由人制造、由人设计或者和人有关的。由此可见，“华兹华斯式的自然是融入人类和人类居所的”([ 10 ] ， p. 42)。或者对于这首诗本身而言，第一小节展现了带有人类印记的自然，而不是没有人类生活或没有人类改造迹象的纯自然景观，正是这样一幅自然与人类相互交融的画喕带给了威廉华兹华斯精神的抚慰。 《廷腾寺》的二、三小节则将焦点转移到了作者的内心感受，揭示了自然之于华兹华斯，不仅仅是带给他慰藉的场所，更是提升自我的灵药。尽管“多年阔别”，自然的力量仍然可以通过诗人的回忆来产生影响。华兹华斯思考了自然赋予他的三样礼物，分别是“安恬的康复”、“业已淡忘的欢愉”以及“如沐天恩的心境”，“在这种心境之中，纷繁劳疲的尘世重压被减轻了”([ 7 ] ， p. 22)。不管当他“孤栖于斗室”还是“困于城市的喧嚣”，华兹华斯都会借助于回忆自然来吸收其神奇的治愈功效。此外，自然也展示了她的道德教化功能，这种功能或影响来源于“那业已淡忘的欢愉”，它能够滋养“一个善良生灵的美好岁月”。最后，诗人从这些“美好的形态” 5 中获取了另外一个礼物，即“如沐天恩的心境”。Geoffrey Hartman认为“这种如沐天恩的心境是一种解脱，是从《序曲》第十二章中描述的暴政场景和判决的解放”([ 7 ] ， p. 12)，并且“尘世的如磐重压”可以被理解为“道德领域”或“作为道德负担的人类俗习”([ 7 ] ， p. 12-13)。在这三个礼物之中，最为“崇高的厚礼”是第三个礼物，“如沐天恩的心境”，这种“心境”要比“行动”本身更重要。袁宪军认为，这种如沐天恩的心境“必定是‘充满了善和爱’”，因为这种“平静而又幸福的心境”是由“高尚的感情”——爱、善意、同情、关怀等——“引导我们”进入的一种境界([ 9 ] ， pp. 83-84)。本诗的二、三节中体现了自然对于华兹华斯的重要性。不同于第一节，这两节里没有了具体的自然意象，但是自然已经被刻画成了“有着神奇治愈能力的实体和一位导师”([ 10 ] ， p. 42)。 《廷腾寺》的第四小节则讲述了作者在少年和成年时期欣赏自然景观的不同感受。带着“余烬重燃的思想微光”和“对旧日景物的依稀辨识”，“心中的图像如今又栩栩重生”。他不仅获得了“眼前的欢愉”也得到了“未来岁月的活力和滋养”。接着华兹华斯描述了他早年来此的表现和心理状态：他像一头小野鹿，在山中跳跃，在深河边漫步。在他年轻的时候，自然便是他的天堂，是一个可以逃离畏惧的地方。“轰鸣的瀑布”、“高山”、它们的“形态”和“色彩”成为他的“强烈嗜欲”，带给他“痛切的欢乐”和“炫目销魂的狂喜”。通过使用矛盾修饰法 6 ，华兹华斯描述了年少时自然带给他的欢愉。Bloom认为“这是一个模棱两可的短语：“‘dizzy’和‘aching’表达的是贬义，而它们又证实了现已流逝的狂喜和欢快的激烈程度与真实性”([ 7 ] ， p. 13)。五年后的今天，这种“痛切的欢乐”和“炫目销魂的狂喜”已不复存在，但是作者又获得了一份“充足的补偿”来填补“粗心少年”的损失。此刻“年少时纯粹直接的感情早已化作成熟男子严肃的思考”([ 10 ] ， p. 42)。聆听着“低沉而又悲怆的人生乐曲”，他于“落日的光辉”、“浑圆的碧海和大气之中”觉察到了“庄严的思想” 7 和崇高的感觉。五年的光华岁月，不变的是作者“仍如往日喜爱草原、森林和崇山峻岭”，变的则是他不再年幼无知，而是从自然中找到了他“纯真信念的牢固依托”和“全部精神生活的灵魂”。 诗歌如果至此结束，看起来也顺理成章，但是华兹华斯“接着告知我们：只要他的妹妹多萝西在身旁，给他复原的力量，他就不会依赖自然的精神指导”( [ 2 ] ， p. 310)。将妹妹称呼为“最亲最爱的亲人”使读者突然意识到还有一人陪在威廉华兹华斯身边观赏美景。在静思这五年的变化和成熟之后，华兹华斯将诗歌的笔触指向妹妹，并在她的眼睛里看到了自己“往日心灵的语言”和“往日的乐趣”。他教导妹妹应将思想转化成“缤纷美景聚居的广厦”，将记忆变成“交响无数甜美的乐音”，因为“自然绝不会亏负爱她的心灵”，从而她可以在未来的岁月中抵御“世人的飞短流长”和“自私之徒的嘲讽”，从而坚守“怡然的信念”。威廉华兹华斯建议妹妹利用充满美好景色的记忆的力量和价值对抗世间的邪恶与不堪。
system: [SYSTEM]

user: 3. 多萝西与《廷腾寺》 细读《廷腾寺》之后，不难发现此诗处处洋溢着“和谐”之音。首先，城镇的喧哗与躁动使华兹华斯身心俱疲，但是自然的宁静与悠荡却能淡化诗人内心的焦灼，抚慰疲惫的心灵。此时，“文明”的符号暂时逝褪，失去了往日的剑拔弩张，自然侃侃走来，与文明的元素交融互动，这是文明与自然之间的和谐。 其次，诗人年少无知，贪图自然景观带来的感官享受，时隔五年，肤浅无知的快乐上升为深刻崇高的感受，自然依然能够带给诗人欢愉与感动，但自然似乎化身为上帝，具有了“灵性”，“净化”并“训化”着“我”的内心，外部的真实转化成了内部的升华，作者自身实现了从“无知”到“经验”的蜕变，但又保留了对大自然纯粹和孩童般的喜爱，此时此刻，华兹华斯感受到的大自然既“有仅凭耳目察觉的”，“也有经过加工再造的”，华兹华斯实现了“无知”与“经验”的有机结合。评论家经常将华兹华斯称为“自然诗人”，或许我们可以将他称为“和谐诗人”。这种和谐也许可以在部分程度上解释华兹华斯对待法国大革命的态度变化，因为暴动与政变破坏了他珍视的和谐感。基于此，我们将进一步分析多萝西在《廷腾寺》中的地位与作用。本文并非要探讨诗歌末节回归到多萝西是否为华兹华斯真心所为，相反，本文将以文本分析为基础探讨多萝西在本诗中不可或缺的地位和作用，一方面折射出诗歌本身蕴含的和谐元素，另一方面又与诗人所追求的和谐思想相呼应。 3.1. 时态的和谐 纵观整首诗，时态的变化可见一斑。首节描绘的是眼前的景色和华兹华斯当下的行为：“听”咕咕山泉水，“看”村舍场院，“瞧”排排树篱。不难看出，首节的时态是一般现在时 8 ，然而在第二、三节，诗人反思了自然在过去五年馈赠自己的礼物。诗中的“我”在喧嚣和疲倦的时候“(已经)多亏了” 9 这些“美丽的形态”；“已经感知到”他们穿梭于我的血液、心脏乃至纯洁的心灵。此外，在“郁郁不欢的白天和“浊世的昏沉”之中，“我”的心思多次“已经转向”“绿阴掩映的瓦伊河”。第二、三小节的时态主要为现在完成时，根据它的定义，现在完成时指的是发生在过去的事但是对现在有所影响，或者简单的来讲，现在完成时覆盖过去与现在。到了第四节，华兹华斯讲述了自己从“粗心的少年”到成熟时期的变化。因此过去时常常出现在这一小节中：“曾经是”、“曾经来过”、“曾经奔跃” 10 到目前为止，这首诗的时态依次为一般现在时，现在完成时和过去时。英语中的还有一种常见时态似乎还未到场——将来时。在本诗的第五节，也就是多萝西出现的章节，多以“shall”、“can”“let”和“should”形式出现的动词将来时出现了。诗人真诚地劝导妹妹将自己的思想变成(“shall be”)一个汇集自然美丽形态的“广厦”和“聚居地”，作为未来可以调出的记忆。这样“无稽的指责”和“世人的飞短流长”“可以不使”(“shall ever prevail against”)我们就范，“更不会干扰”(shall not “disturb”)怡然的信念。与此同时，“若是”(“if...should be”)多萝西陷入“孤独或恐惧”，她将会(“wilt thou”)以“何种温婉欣悦......的心思”想起“我”。至此，《廷腾寺》的动词时态包含了过去、现在、将来，达到了时态意义上的和谐。 3.2. 人与自然的和谐 《廷腾寺》的二、三小节描述了自然神奇的治愈力。自然给予作者三份礼物，分别是“安恬的康复”、“业已淡忘的欢愉”以及“如沐天恩的心境”，其中“业已淡忘的欢愉”有着道德塑造的力量，“潜移默化的影响未必轻微”，而“如沐天恩的心境”则是崇高的，不但能够减轻作者的心灵重负，还能够引领“翩跹的灵魂”，“洞察物象的生命”。对于华兹华斯来说，自然是“乳母”、“导师”和“家长”。自然对于华兹华斯的意义非凡。但正如前文的分析，华兹华斯追求的自然并非“去人类”的“纯天然”景观，相反，华兹华斯在首节流露出的欣喜之情可以总结为：泉水叮咚作响，炊烟袅袅上扬，遥看农舍牧场，尽赏遗世风光。此时，自然与居民和谐共处，自然与文明共生共荣。因此华兹华斯的自然与和谐观绝不是人与自然的割裂，也不是无人的自然而是要“表现一种人与自然互相依存的关系”([ 10 ] ， p. 41)。或者说，自然之于华兹华斯，和人之于他同等重要。最后一段回归至多萝西身上便与这一点相契合。末节的首句便是，“即使我不曾受过这样的教化熏陶，我的生机活力也不会消退，因为在这景色清幽的河畔，有你陪着我，最亲最爱的亲人！”。该节处处体现华兹华斯对多萝西的需要和爱，这与前四段中华兹华斯对自然和需要和热爱相平行，这种平行突出了一个事实：对于华兹华斯来说，和自然的关系与和人(他妹妹)的关系同等重要，只有两种关系达到了统一才是真正的和谐。 3.3. 作者与读者的和谐 在《廷腾寺》中，“自然被建构成一个具有神奇疗效实体和师长”([ 10 ] ， p. 42)，它帮助华兹华斯度过“郁郁不欢的白天”，使身处喧闹城镇的作者感到内心的宁静。另外，在比自己小大约一岁半的妹妹面前，华兹华斯也像一位导师和引领者。自然用爱和善赋予华兹华斯神奇的治愈力，相应地，通过劝告多萝西记住眼前的景象，他想要把这种治愈力或那三份礼物传达给自己亲爱的妹妹。因此最后一节指向多萝西可以部分被理解为受“如沐天恩的心境”引导下的爱和善举。进一步说，多萝西不仅仅是华兹华斯的亲人，也是读者的代理人，“她默默地为我们的反应制定程序”([ 2 ] ， p. 314)。第五段中的呼语(apostrophe)“最亲最爱的亲人”和“我亲爱的妹妹”也可以理解为华兹华斯对读者的称呼，唤醒当时置身工业革命时代的读者对自然与人之间的和谐相处。作者在教化多萝西的同时，也建立了与读者的联系，达到了作者与读者之间的和谐。
system: [SYSTEM]

user: 4. 结语 Bloom认为“这首诗的中心故事在于沉思的美学式描述和把个人的记忆迷思作为拯救方法”([ 7 ] ， p. 7)。然而本文作者认为《廷腾寺》不仅仅是关于华兹华斯的自我表达，也表现了他的和谐观以及将之传达出去的希望。因此末节多萝西的出现绝不仅仅是近期评论家所认为的“唯我主义”的体现，反而，多萝西的出现，使得《廷腾寺》实现了三个方位的和谐，即时态的和谐，人与自然的和谐以及作者与读者的和谐，而这种文本意义上的和谐也与华兹华斯自身的和谐观相照应。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 通过对多所重点大学2010级至2014级全日制专业硕士研究生的教育培养模式及就业状况的问卷调查，本文分析了该类研究生的院校及专业选择、课程体系建设、论文及学业成就和择业就业等方面的现状及存在的问题，发现实践能力培养对专业硕士研究生就业分配、职业自信起到的重要作用。文章对如何提高实践能力也提出了建议。 关键词 :专业学位研究生，全日制，实践能力，就业
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 随着我国研究生教育迅速发展，专业学位教育不仅要满足在职人员的需要，更需要吸引优秀优秀应届本科毕业生、釆用全日制学习方式，成为专业学位教育的重要任务。2009年教育部决定“凡经国务院学位委员会审批设置的专业学位，均可招收这类全日制专业学位硕士研究生”。2010年国家又在2009年的基础上减少学术型硕士3.8万名，用以招收全日制专业学位硕士。专业学位研究生培养中，要求研究生到实践部门至少工作半年至一年，这是区别学术型硕士生培养的特殊要求，也体现了对专业研究生实践能力培养的重视。 全日制专业学位硕士研究生教育尚在起步阶段，人才培养的各个方面处于探索和逐步建立过程中，缺乏可借鉴的系统成功经验。以应届本科毕业生为主要生源的全日制硕士专业学位，在培养方式上属于专业学位培养类别，在生源方面又具有学术学位研究生的生源特点，因此，专业硕士研究生具有其特殊性。党的十八大再次明确提出要努力办好人民满意的教育，提出到2020年全民受教育程度和创新人才培养水平明显提高，进入人才强国和人力资源强国行列。在这种背景下，如何进行专业硕士培养以满足社会需要是一个重要议题[ 1 ] 。至今，全日制专业学位硕士研究生教育已迎来几届毕业生。全日制专业学位硕士研究生的在校课程体系建设、实践能力培养以及就业工作状况急需进行调查与分析，以期更好满足社会对复合型、应用型高层次人才需求，更好地推进和完善全日制专业硕士的培养工作。 本课题组针基于上述需求，于2014年6月至8月对多所重点大学的已就业及在读的2009年至2014年入学的专业硕士研究生的入学动机及院校状况、课程设置及师资、论文完成及实践教育以及择业就业状况开开展了调查及分析。共发放问卷300份，收回275份，回收率91.8%。在对调查数据整理和统计的基础上，总结和分析了全日制专业学位研究生院校及专业选择、课程体系建设、实践能力培养和择业就业等方面的现状及存在的问题。
system: [SYSTEM]

user: 3. 结语 通过对几所重点高校在读及已就业专业硕士生教学培养状况及就业情况的调查，从一点程度上反映了专业硕士研究生在院校及专业选择、课程体系建设、论文及学业成就和择业就业等方面的现状及存在的问题，发现实践能力培养对专业硕士研究生就业分配、职业自信起到的重要作用，努力增加实践课程、提高学术的实践能力，促进理论与实践相结合是专业硕士研究生的迫切需求。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 本文对封闭式GIS出线变压器的连接结构进行分析、实践，探索出不拆除封闭气管道和高压引线的试验方法，取得表征封闭式变压器健康状态的实际数据，对试验数据分析判断，并与交接试验、同类设备试验数据进行对比，进而验证了方法的正确性和可靠性。结果表明采用的试验方法，在封闭式变压器的绝缘技术监督中能发挥很好地实用性，可以定期开展变压器的预防性试验和异常情况下的检查试验，是一种有效的电气试验方法。 关键词 :封闭式GIS开关，变压器，预防性试验
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 随着电气技术的快速发展，气体绝缘金属封闭开关设备GIS由于机构紧凑，占地面积和空间体积小，运行安全可靠等诸多优势在水电站得到了广泛的应用，而越来越多的电力变压器更是采用高压套管——GIS出线的连接方式，高压套管与变压器的连接头三相全封闭在GIS组合电器中，该类变压器高压引线不方便拆卸，甚至无法进行拆卸，按常规的试验方法定期开展变压器预防性试验有一定困难。现阶段在线设备的诊断技术尚未足够成熟，预防性试验仍是变压器等电力设备运行与维护工作中的一个重要环节，是保证设备安全运行的主要手段。因此，探索封闭式GIS变压器不拆封闭气管道和高压引线的试验方法十分必要。
system: [SYSTEM]

user: 2. 现场设备概况 九甸峡水电站3台主变为油浸式双绕组变压器，型号SF10-120000/330GY，额定容量120，000 kVA，接线组别YNd11，额定电压363 ± 2 × 2.5%/13.8 kV。变压器高压侧与高压套管的连接头三相全封闭在GIS组合电器中，导致大部分以往行之有效的常规试验项目无法正常进行，如绕组的直流电阻、绕组的介损、泄漏电流等项目。变压器低压侧未封闭在气室中，可在本体进行试验监督。 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》[ 1 ] 中规定，变压器的预防性试验周期为1~3年，预防性试验结果对判断电气设备能否继续长期稳定安全运行起着不可替代的作用。对于GIS连接出线的变压器，拆除和恢复高压引线，会大大增长检修、试验时间，造成SF 6 气体浪费，提高检修费用，极大影响变压器的可用系数等指标的完成和提高，还可能引发诸如设备密封不严、直流电阻偏大等其它缺陷[ 2 ] 。
system: [SYSTEM]

user: 3. 现场试验 3.1. 试验项目 1) 绕组的绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数；2) 绕组的直流电阻；3) 绕组连同套管的tgδ及电容量；4) 绕组连同套管的直流泄漏电流。 3.2. 采取措施(以 # 2主变为例) 1) 绕组的绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数；绕组连同套管的tgδ及电容量；绕组连同套管的直流泄漏电流；低压侧绕组的直流电阻试验项目 断开2B低压侧12DL开关，断开2B高压侧3302GIS开关，拉开3302甲刀闸，合上3302甲丁刀闸，打开变压器高压侧中性点接地引线，打开变压器低压侧连接引线。 2) 高压侧绕组的直流电阻试验项目 如图1所示，断开2B低压侧12DL开关，合上2B高压侧3302GIS开关，拉开3302甲刀闸，合上 3302甲丁刀闸，打开3302甲丁刀闸暴露在空气中的导电部位与外壳的连接。 3.3. 试验部位 1) 高压侧绕组的绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数；高压侧绕组连同套管的tgδ及电容量；高压侧绕组连同套管的直流泄漏电流试验项目。 试验部位：变压器高压侧中性点。 2) 高压侧绕组的直流电阻试验项目。 试验部位：3302甲丁刀闸打开部位靠变压器侧。 3) 低压侧绕组的绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数；低压侧绕组连同套管的tgδ及电容量；低压侧绕组连同套管的直流泄漏电流试验；低压侧绕组的直流电阻试验项目。 试验部位：低压侧绕组本体。 3.4. 试验方法 1) 测量绕组的绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数，选用2500 V或5000 V兆欧表在变压器高压侧、低压侧分别测试。低压侧对地的绝缘电阻直接进行，高压侧对地的绝缘电阻测量从变压器高压侧中性点进行。并在变压器本体上测试铁芯、夹件对地绝缘电阻。 2) 测量高压侧绕组连同套管对地的tgδ及电容量，采用反接法，低压侧短路接地，在变压器高压侧中性点处加压10 kV测试。因变压器绕组对地的电容量远大于变压器中性点套管对地的电容量，此接线对变压器高压侧中性点套管的绝缘缺陷反映是不灵敏的，还要测试高压侧中性点套管的tgδ及电容量。首先用2500 V兆欧表测量套管末屏对地绝缘电阻，合格后采用正接线，末屏接试品输入，在主绝缘处加压10 kV，测量高压套管的tgδ及电容量，此接线杂散电容影响小。测量低压侧绕组连同套管对地的tgδ 图1. 接线图 及电容量，采用反接法，高压侧短路接地，低压侧绕组短接，加压10 kV测量数据。 3) 测量高压绕组连同套管的直流泄漏电流，低压侧短路接地，加压部位在变压器高压侧中性点处，加压40 kV，测量直流泄漏电流值；测量低压绕组连同套管的直流泄漏电流，高压侧短路接地，低压侧绕组短接，加压10 kV测量数据。 4) 测量高压、低压侧绕组的直流电阻，采用恒压恒流法的直流电阻测试仪。为防止产生较大测量误差，非被测绕组应开路。测量高压侧直流电阻，在3302甲丁刀闸打开部位靠变压器侧导体部分加试验夹，测试变压器高压侧线间直流电阻，直接将线电阻进行比较，当线电阻不平衡率不合格时，将线电阻换算为相电阻，以便于查出不合格相的确切部位。该变压器高压侧绕组为星形接法，换算公式为 ； ； 。其中 、 、 为线电阻， 、 、 为相电阻。测量低压侧绕组的直流电阻值得注意的是，这种大容量的变压器，电感较大，测量时间较长，试约20~30 min，一定要充电到位，待试验数据稳定后读取电阻值。 3.5. 接线恢复 恢复3302甲丁刀闸打开部位与外壳的连接，恢复变压器高压侧中性点套管接地引线，恢复变压器低压侧引线，安全措施按照规程及电站要求进行。
system: [SYSTEM]

user: 4. 数据对比 2013年10月，对 # 2、 # 1、 # 3主变进行预防性试验，铁芯、夹件、高压侧中性点套管绝缘电阻及介损项目在本体进行试验，试验结果合格，将所有试验数据与交接试验、同类设备试验数据相比较，现场的试验条件和气象条件符合规范要求，数据对比见表1。 Table 1 Transformer test data comparison tabl 序号 试验项目 交接试 验数据 试验位置 预防性试验数据 标准规定 试验 位置 # 2主变 # 2主变 # 1主变 # 3主变 1 绕组绝缘 电阻(GΩ) 高 压 侧 200 本体 高 压 侧 100 高 压 侧 100 高 压 侧 100 应无明显变化 中 性 点 低 压 侧 200 本体 低 压 侧 100 低 压 侧 100 低 压 侧 100 本体 2 绕组连同套管 的直流电阻(mΩ) 高 压 侧 AO:1129 BO:1122 CO:1130 本体 高 压 侧 AO:1091 BO:1091 CO:1090 高 压 侧 AO:1096 BO:1097 CO:1098 高 压 侧 AO:1105 BO:1105 CO:1109 差别小于三相 平均值的2% 甲丁刀闸 低 压侧 ab:2.53 bc:2.51 ca:2.53 本体 低 压 侧 ab:2.37 bc:2.36 ca:2.37 低 压 侧 ab:2.45 bc:2.45 ca:2.46 低 压 侧 ab:2.61 bc:2.57 ca:2.56 本体 3 绕组连同套管的tgδ 及电容量(%、nF) 高 压 侧 0.238； 13.49 本体 高 压 侧 0.200；14.640 高 压 侧 0.170；16.675 高 压 侧 0.160；16.533 小于0.8% 中性点 低 压 侧 0.225 ；23.25 本体 低 压 侧 0.33；23.054 低 压 侧 0.32；23.107 低 压 侧 0.56；22.730 本体 4 绕组连同套管的 直流泄漏电流(μA) 高 压 侧 18 本体 高 压 侧 7 高 压 侧 8 高 压 侧 6 应无明显变化 中性点 低 压 侧 7 本体 低 压 侧 2 低 压 侧 2 低 压 侧 1 本体 表1. 变压器试验数据对比表 通过统计表可以看出，把试验结果和有关标准的规定值相比较，符合规程要求；和交接试验数据进行比较，试验结果有微小变化，有试验设备不同的一些影响；和同类设备的试验结果相比较，无显著的差异。试验数据说明，不拆高压引线的方法是可行的、有效的，试验数据能反映封闭式GIS出线变压器的实际状况。
system: [SYSTEM]

user: 5. 结论 通过对封闭式GIS出线连接变压器采用不拆除封闭气管道和高压引线的电气试验方法，提高了监测手段，积累了试验数据，节约试验成本，缩短停电时间，提升试验效率，人身、设备安全性能高。可定期开展该类变压器的绝缘技术监督，并在异常情况下进行变压器的检查试验，及时采集到准确、可靠的试验数据，掌握设备绝缘状况，为判断封闭式变压器的健康状态提供科学依据。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 本文提出了超高压直流输电系统可靠性预测的数学模型及工程方法。采用能量可用率评价超高压直流输电系统的可靠性，使用从统计期间扣除计划停运小时的能量可用率与检修系数评价超高压直流输电系统的固有可靠性，采用幂函数表示检修系数的数学模型。在统计超高压直流输电系统可靠性历史数据的基础上，确定检修系数的统计值与幂函数的待定参数。根据超高压直流输电系统的计划检修天数、降额系数与检修系数的数学模型，提前两年预测超高压直流输电系统的能量可用率。给出了超高压直流输电系统可靠性预测结果的验证方法以及天广、高肈与江城等三个超高压直流输电工程的可靠性预测实例。应用超高压直流输电系统的可靠性预测方法，可以提前两年确定超高压直流输电系统能量可用率的预测值，为超高压直流输电系统的可靠性目标管理提供了依据。 关键词 :超高压直流输电系统，可靠性，可靠性预测，能量可用率
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 中国电力行业标准DL/T 989-2013《直流输电系统可靠性评价规程》[ 1 ] 给出了超高压直流输电系统可靠性的统计方法，通过对超高压直流输电系统的运行可靠性历史数据统计分析，可以得出超高压直流输电系统的可靠性的评价指标的统计结果，其特点是“事后”对超高压直流输电系统前一年或前几年的历史数据进行可靠性统计。沿用至今的超高压直流输电系统可靠性方法，侧重于超高压直流输电系统运行可靠性数据的统计分析[ 2 ] -[ 11 ] ，但该方法与超高压直流输电系统的未来检修计划关联较弱，还给不出今后两年超高压直流输电系统的能量可用率的预测值。因此，研究超高压直流输电系统的可靠性预测方法，“事前”对超高压直流输电系统在今后两年进行可靠性预测，应用于超高压直流输电系统可靠性目标管理，对于保障超高压直流输电系统安全经济运行有积极作用。
system: [SYSTEM]

user: 2. 超高压直流输电系统的可靠性评价指标 2.1. 能量可用率与计划能量不可用率的计算公式 能量可用率E A 与计划能量不可用率S EU 是超高压直流输电系统可靠性的主要评价指标[ 1 ] ，其计算公式分别为 (1) (2) 式中，t EAH ——等效可用小时数； t EOH ——等效停运小时数； t PH ——统计期间小时数； t EFOH ——等效强迫停运小时数； t ESOH ——等效计划停运小时数。 超高压直流输电系统的等效停运小时数t EOH 由等效强迫停运小时数t EFOH 和等效计划停运小时数t ESOH 两部分组成，t EFOH 反映了设备故障引起的强迫停运事件对超高压直流输电系统可靠性的影响，t ESOH 反映了设备计划检修对超高压直流输电系统维修性的影响。传统的超高压直流输电系统能量可用率E A 的计算公式(1)的分母中包括了等效计划停运小时数t ESOH ，E A 与超高压直流输电系统的等效计划停运小时数t ESOH 关联较强。 2.2. 扣除计划停运的能量可用率的计算公式 为了扣除等效计划停运小时数t ESOH 的影响，提出扣除计划停运的能量可用率E AS ，作为超高压直流输电系统的新的可靠性评价指标，应用于超高压直流输电系统的的可靠性预测，E AS 的计算公式为 (3) 新提出的超高压直流输电系统的扣除计划停运的能量可用率E AS 的计算公式(3)，在式(1)分母中扣除了等效计划停运小时数t ESOH 的影响，反映了设备故障引起的强迫停运事件对超高压直流输电系统可靠性的影响，属于超高压直流输电系统固有可靠性的评价指标。工程实际中，超高压直流输电系统的固有可靠性有一定的变化规律。由于超高压直流输电系统的等效计划停运小时数t ESOH 是提前安排的，超高压直流输电系统的计划能量不可用率S EU 也是可以提前预测的。经过可靠性分析，若能确定超高压直流输电系统固有可靠性E AS 的变化规律，就可以用来预测超高压直流输电系统的E A 。根据式(3)，超高压直流输电系统的E A 的计算公式 (4) 2.3. 检修系数的计算公式 提出采用检修系数ρ来表示超高压直流输电系统扣除计划停运的能量可用率E AS 的变化规律，其计算公式为 (5) ρ与E AS 的关系如下 (6) (7) 把式(3)代入式(6)，有 (8) 由于超高压直流输电系统在不同年份的E A 、E AS 和S EU 有不同的数值，是年份t i 的函数，故检修系数ρ也不是定值而是年份t i 的函数，在第t i 年的检修系数ρ(t i )可表示为 (9) 式中，E A (t i )——第t i 年能量可用率的统计值； S EU (t i )——第t i 年计划能量不可用率的统计值。
system: [SYSTEM]

user: 3. 超高压直流输电系统的可靠性数学模型 3.1. 检修系数的数学模型 根据文献[ 12 ] ，超高压直流输电系统检修系数变化规律ρ(t)的数学模型采用幕函数表示为 (10) 式中，t——超高压直流输电系统的运行年数； ρ(t)——超高压直流输电系统的检修系数； η i ——尺度参数； m i ——增长系数。 3.2. 扣除计划停运的能量可用率的数学模型 由式(10)知，超高压直流输电系统的检修系数ρ(t)符合幕函数，把式(10)代入式(7)，超高压直流输电系统的扣除计划停运的能量可用率E AS (t)的数学模型表示为 (11) 3.3. 能量可用率的数学模型 已知超高压直流输电系统的扣除计划停运的能量可用率E AS (t)的数学模型与计划能量不可用率S EU (t)的变化规律，把式(11)代入式(4)，能量可用率E A (t)的数学模型表示为 (12)