system: [SYSTEM]

user: 3. 变电站电磁环境研究现状 为了探讨不同等级变电站所产生的电磁场对周围环境的影响，我们对目前部分地区不同电压等级输变电工程中高压变电站和输电线路不同距离点的电场强度和磁场强度文献资料进行了查阅与分析，根据其中数据总结了工频电场强度和磁场强度随距离的变化特点，见表1~3。 3.1. 110 kV输变电工程的电磁环境研究现状 目前有关110 kV输变电工程中变电站和输变电线路的电磁环境影响研究有关文献见表1。通过相关文献可知，110 kV输变电工程中变电站的工频电场强度一般情况下随距离的增加而逐渐降低，但是也有个别特殊情况，例如胡麻营110 kV变电站工频电场随距离增加先升高(在20 m处出现最大值)后又呈降低趋势。工频磁场强度的变化趋势与电场强度的变化趋势大体相同，距离围墙越近，其测量值越大，但是110 kV茅兰沟变电站工频磁场水平分量最大值为1.34 × 10 −2 mT，出现在距围墙35 m处。110 kV输变电系统中输变线路的工频电场强度和磁场强度均随距离的增加而逐渐降低。从文献数据可知，110 kV变电站和输电线路附近地面工频电磁场强度相对较低，其周围电磁场水平符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中推荐的以4 kV/m (千伏/米)作为居民区工频电场、以0.1 mT (毫特斯拉)即100 mT (微特斯拉)作为磁感应强度(工频磁场)的评价标准。 Table 1 The variation of electric field intensity and magnetic field intensity in literatures studied at 110 kV power transmission and transformation engineerin 编号 文献标题 变电站 输变电线路 监测环境 电场强度变化(V/m) 及最大值处(m) 磁场强度变化(μT) 及最大处(m) 监测环境 电场强度变化(V/m) 及最大值处(m) 磁场强度变化(μT) 及最大处(m) 1 110 kV输变电工程电磁辐射的产生及防治 [ 5 ] 110 kV上板城变电所：地形平坦，没有高大建筑物及树木，母线构架侧围墙以外至40 m处，正常运行 垂直： 6.6~124.2 (围墙0 m处) 垂直： 1.33~2.72 × 10 − 2 水平： 1.28~1.44 × 10 − 2 (围墙5、15 m) 垂直于线路方向进行测量，测点间隔为5 m，顺次测至线路外40 m，正常运行 垂直： 12.7~1163.2 (进线起始点) 垂直： 2.55~6.68 × 10 −2 (距起点5 m处) 水平： 1.45~6.17 × 10 −2 (进线起始点) 110 kV茅兰沟变电所：地形平坦，没有高大建筑物及树木，母线构架侧围墙以外至40 m处，正常运行 垂直： 5.43~20.6 (围墙0 m处) 垂直： 1.60~1.82 × 10 − 2 (围墙0 m处) 水平： 1.18~1.34 × 10 − 2 (围墙35 m) 110 kV胡麻营变电所：地形平坦，没有高大建筑物及树木，母线构架侧围墙以外至40 m处，正常运行 垂直： 4.29~17.3 (围墙20 m处) 垂直： 1.32~1.45 × 10 − 2 (围墙0 m处) 水平： 1.18~1.31 × 10 − 2 (围墙0 m) 2 常见输变电工程电磁环境影响分析 [ 8 ] 110 kV某变电所：正变电站向南衰减断面，正常运行 81.2~438.6 (站向南5 m处) 4.0~14.0 × 10 − 2 (站向南5 m处) 正变电站向南衰减断面，正常运行测点间隔为5 m，顺次测至线路外50 m，正常运行 9.6~217.4 (进线起始点) 1.00~7.00 × 10 −2 (边导线正下方起始点) 3 基于NBM 550的110 kV变电站电磁辐射研究 [ 9 ] 110 kV新郑市城后变电站：四面地势平坦、无树木，围墙5 m处开始进行监测，测量间距为5 m，直至围墙外50 m处，正常运行 1~227.3 (北侧墙外5 m) 0.1~46.2 × 10 − 2 (东侧墙外5 m) 4 110 kV变电站电磁环境的污染监测与应对方法 [ 10 ] 110 kV九峰变电站周边500 m内居民点 4.4~129 4~15 × 10 − 2 送电线路走廊两侧30 m内居住点 6.2~836 3~18 表1. 110 kV输变电工程研究文献中电场强度和磁场强度变化 3.2. 220 kV输变电工程的电磁环境研究现状 目前有关220 kV输变电工程的电磁环境影响研究有关文献见表2。从表2数据中可以看出，正常运行情况下220 kV变电站及输电线路的工频电、磁场数据均随着监测点与变电站距离的增加呈现降低的趋势，其工频电场强度和磁场强度的最高值会出现在变电站0~10 m范围内；从列出的数据中还可以看到，所选文献中220 kV输变电工程中变电站的工频电场强度在1~2175 V范围内，磁场强度在0.019~1.95 mT内，输变线路的工频电场强度集中0.3~2010 V，而磁场强度在0.062~3.22 μT内，对周围的电磁环境影响不大，较弱的磁场对生态影响也会较小。 Table 2 The variation of electric field intensity and magnetic field intensity in literatures studied at 220 kV power transmission and transformation engineerin 编号 文献标题 变电站 输变电线路 监测环境 电场强度变化(V/m) 及最大值处(m) 磁场强度变化(μT) 及最大处(m) 监测环境 电场强度变化(V/m) 及最大值处(m) 磁场强度变化(μT) 及最大处(m) 1 220 kV拟建输变电工程环境影响评价分析 [ 11 ] 220 kV某城区，典型的商业居住人口稠密地区，正常运行 2175 (敏感点处电场强度1.5 m高度) 0.978 (敏感点处电场强度1.5 m高度) 2 220 kV输变电工程电磁辐射对环境的影响分析 [ 12 ] 220 kV山西省某典型电场，正常运行 1~592 (围墙外10 m处) 0.019~1.058 (围墙外0 m处) 沿垂直于线路方向进行，测点间距为5 m，顺序测至边相导线地面投影点外200 m处止 11~2010 (距中心0 m处) 6.2~322.2 × 10 −2 (距中心5 m处) 3 泉州地区输变电工程电磁辐射环境影响分析 [ 13 ] 220 kV垄边(临港)变电站，周围的工频磁场测量最大值为起点， 相邻两测点间距为5 m，依次测至 50 m处为止，正常运行 208.2~804.5 (围墙起点处) 0.086~1.95 (围墙起点处) 同变电站电磁变化监测条件 11.75~133.9 (围墙起点处) 8.8~56.2 × 10 −2 (围墙起点处) 4 220k V输变电工程电磁辐射环境影响研究 [ 14 ] 宜昌220 kV 郭飞线，四周是水田视野开阔无高大植被、高山和建筑物阻挡 0.3~1.78 (距中心3 m处) 0.89~2.81 (距中心0 m处) 表2. 220 kV输变电工程研究文献中电场强度和磁场强度变化 从上述数据可以看出，正常运行情况下220 kV变电站及输电线路的工频电、磁场数据均随着监测点与变电站距离的增加呈现降低的趋势，其工频电场强度和磁场强度的最高值会出现在变电站0~10 m范围内；从列出的数据中还可以看到，所选文献中220 kV输变电工程中变电站的工频电场强度在1~275 V范围内，磁场强度在0.019~1.95 μT内，输变线路的工频电场强度集中0.3~2010 V，而磁场强度在0.062~3.22 μT内，对周围的电磁环境影响不大，较弱的磁场对生态影响也会较小。 3.3. 750 kV输变电工程的电磁环境研究现状 目前有关750 kV输变电工程的电磁环境影响研究主要文献见表3。从此表数据可以看出，750 kV变电站及输电线路的工频电、磁场强度的最高值会出现在变电站0~50 m范围内，这个数值比110 kV和220 kV输变电工程中工频电、磁场强度最高值出现的范围要大；750 kV变电站及输电线路的工频电、磁场强度值也会随着监测点与变电站距离的增加逐渐降低，但是750 kV输变电工程易对周边环境产生较大电磁污染。例如，750 kV兰州东变电站主变压器侧至GIS设备的馈线下方最大工频电场强度达到7900 V，750 kV桥湾变–酒泉换流站高祁I线北侧边相导线外5 m处最大工频电场强度达到6247 V，均超出环境保护评价标准限值 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]，而工频感应磁场强度一般均小于国内外环境保护评价标准限值。 Table 3 The variation of electric field intensity and magnetic field intensity in literatures studied at 750 kV power transmission and transformation engineerin 编号 文献标题 变电站 输变电线路 监测环境 电场强度变化(V/m) 及最大值处(m) 磁场强度变化(μT) 及最大处(m) 监测环境 电场强度变化(V/m) 及最大值处(m) 磁场强度变化(μT) 及最大处(m) 1 750 kV兰州东官亭输变电工程工频电磁场测量 [ 18 ] 750 kV兰州东变电站，自A相变压器防火墙起向C相变压器，测至64 m，正常运行 1600~7900 (主变压器侧至GIS设备的馈线下方) 垂直： 0.15~1.10 (防火墙20 m处) 水平： 0.49~1.00 (防火墙50 m处) 线路进入变电站最后两个档距，该处地势平坦，自线路导线中相地面投影处起，测量间距1 m，测量至50 m处 5350 (距中相导线投影21 m处) 2 银川东750 kV变电站电磁环境测试与分析 [ 19 ] 750 kV银川东变电站，围墙5 m的地方布置，间距5 m，测至围墙外50 m处，正常运行 19.9~329.7 (西墙外10 m) 0.059~0.938 (西墙外10 m) 3 新疆部分地区输变电工程电磁辐射环境影响评价 [ 20 ] 750 kV新疆维吾尔自治区变电站，在地势相对平坦、远离树木，围墙外距离围墙5 m为起点，间距5 m，测至围墙外50 m处，正常运行 61.74~1144.88 (北墙外5 m) 0.020~0.422 (东墙外5 m) 4 多回同走廊750千伏高压输电线路电磁环境影响调查与分析研究 [ 21 ] 750 kV桥湾变–酒泉换流站，地广人稀，戈壁荒滩，中项导线档距中央弧垂最低处为原点，测点间距5 m、测至I回线路边导线外50 m 834.3~6247 (高祁I线北侧边相导线外5 m) 0.135~1.189 (II线中 相导线对地投影处) 表3. 750 kV输变电工程研究文献中电场强度和磁场强度变化