system: [SYSTEM]

user: 6. 超高压直流输电系统的可靠性预测及验证 6.1. 超高压直流输电系统可靠性统计结果 根据电力可靠性中心给出的超高压直流输电系统的可靠性统计数据[ 14 ] ，从2005年至2012年天广、高肈与江城等三个超高压直流输电工程的E A (t i )和S EU (t i )统计结果列于表1。 6.2. 天广超高压直流输电工程的可靠性预测及验证 令2005年t i = 1，2012年t i = 8。利用前n年可靠性的统计数据，经计算分析，得出的增长系数m i 、尺度参数η i 列于表2。 使用n = 6的2010年的m i 和尺度参数η i ，得出第t i = n + 2 = 8，即2012年天广超高压直流输电工程的能量可用率的预测值E AFi (n + 2)的计算结果为 使用n = 7的2011年的m i 和尺度参数η i ，得出第t i = n + 1 = 8，即2012年天广超高压直流输电工程的能量可用率的预测值E AFi (n + 2)的计算结果为 2012年天广超高压直流输电工程的能量可用率的统计值为E AF (t i ) = 97.08%，Δ 1 = Δ 2 = 97.09 − 97.08 = 0.01%，可靠性预测的相对误差为 从表2知，从2008年起，天广超高压直流输电工程的能量可用率的预测值的相对误差范围是−0.04%~0.01%。 6.3. 高肈超高压直流输电工程的可靠性预测及验证 令2005年t i = 1，2012年t i = 8。利用前n年可靠性的统计数据，经计算分析，得出的增长系数m i 、尺度参数η i 列于表3。从表3知，从2008年起，高肈超高压直流输电工程的能量可用率的预测值的相对误差范围是−0.10%~0.16%。 6.4. 江城超高压直流输电工程的可靠性预测及验证 令2005年t i = 1，2012年t i = 8。利用前n年可靠性的统计数据，经计算分析，得出的增长系数m i 、尺度参数η i 列于表4。从表4知，从2008年起，江城超高压直流输电工程的能量可用率的预测值的相对 Table 1 The statistical results of HVDC power transmission system reliabilit 年份 t i 天广超高压直流输电工程 高肈超高压直流输电工程 江城超高压直流输电工程 E A (t i ) S EU (t i ) E A (t i ) S EU (t i ) E A (t i ) S EU (t i ) 2005 1 0.9177 0.0525 0.9253 0.0425 0.9379 0.0430 2006 2 0.9384 0.0568 0.9632 0.0358 0.9553 0.0377 2007 3 0.9378 0.0606 0.9667 0.0252 0.9432 0.0450 2008 4 0.9869 0.0127 0.7988 0.2002 0.7751 0.2095 2009 5 0.8990 0.10096 0.9632 0.0366 0.8938 0.1041 2010 6 0.7389 0.2610 0.9615 0.0381 0.9749 0.0247 2011 7 0.9514 0.0486 0.9746 0.02364 0.9625 0.03176 2012 8 0.9708 0.02907 0.9932 0.0068 0.9654 0.03453 表1. 超高压直流输电系统的可靠性统计结果 Table 2 EA predictions of Tianshengqiao to Guangzhou HVDC power transmission projec 年份 t i E A (t i ) (%) S EU (t i ) (%) ρ(t i ) m i η i E Ai (n + 1) (%) E Ai (n + 2) (%) E r (%) 2005 1 91.77 5.25 0.03247 2006 2 93.84 5.68 0.00512 2007 3 93.78 6.06 0.00171 2.680115 0.032555 2008 4 98.69 1.27 0.00041 3.046568 0.036828 98.65 −0.04 2009 5 89.90 10.10 0.00004 3.783684 0.051766 89.88 89.86 −0.04 2010 6 73.89 26.10 0.00014 3.520780 0.044559 73.90 73.89 0.01 2011 7 95.14 4.86 0.00000 4.517787 0.086536 95.14 95.14 0 2012 8 97.08 2.91 0.00013 3.881320 0.053644 97.09 97.09 0.01 表2. 天广超高压直流输电工程的E A 的预测结果 Table 3 EA predictions of Gaopo to Zhaoqing HVDC power transmission projec 年份 t i E A (t i ) (%) S EU (t i ) (%) ρ(t i ) m i η i E Ai (n + 1) (%) E Ai (n + 2) (%) E r (%) 2005 1 92.53 4.25 0.03480 2006 2 96.32 3.58 0.00104 2007 3 96.67 2.52 0.00838 1.702162 0.018557 2008 4 79.88 20.02 0.00125 1.885773 0.019739 79.84 −0.05 2009 5 96.32 3.66 0.00021 2.498290 0.026194 96.25 96.22 −0.10 2010 6 96.15 3.81 0.00042 2.392614 0.024663 96.16 96.13 −0.02 2011 7 97.46 2.36 0.00181 1.864378 0.017350 97.61 97.62 0.16 2012 8 99.32 0.68 0.00000 3.145257 0.045420 99.28 99.30 −0.04 表3. 高肈超高压直流输电工程的E A 的预测结果 Table 4 EA predictions of and Jiangling to Echeng HVDC power transmission projec 年份 t i E A (t i ) (%) S EU (t i ) (%) ρ(t i ) m i η i E Ai (n + 1) (%) E Ai (n + 2) (%) E r (%) 2005 1 93.79 4.30 0.02037 2006 2 95.53 3.77 0.00733 2007 3 94.32 4.50 0.01251 0.554511 0.017148 2008 4 77.51 20.95 0.01987 0.054577 0.014493 78.43 1.18 2009 5 89.38 10.41 0.00235 0.753301 0.020014 88.42 88.97 −1.08 2010 6 97.49 2.47 0.00041 1.557068 0.031650 97.03 96.26 −1.26 2011 7 96.25 3.18 0.00596 1.204955 0.025036 96.68 96.38 0.45 2012 8 96.54 3.45 0.00007 1.930226 0.043173 96.35 96.43 −0.20 表4. 江城超高压直流输电工程的E A 的预测结果 误差范围是−1.26%~1.18%。