DreamBlooms/HansPub-15000-to-45000 huggingface dataset:
system: [SYSTEM]

user: 5. 研学基地特色分析 从江浙沪地区四类研学基地中挑选出适合大学生研学旅行基地分析(如表5所示)。 Table 5 Featured research base 红色文化基地 上海：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 历史文化基地 江苏：南京中国科举博物馆 实践文化基地 浙江：天台山旅游集团有限公司 科学文化基地 上海：上海科技馆 表5. 特色研学基地 5.1. 中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 99年前，在马克思列宁主义思想的引导下，13位代表从各地奔赴上海，在兴业路76号一间小客厅里，召开了中国共产党第一次全国代表大会，宣告了中国共产党正式成立，成为开天辟地的大事变。99年来，我们党不畏艰险，百折不挠，领导中国人民历经革命、建设、改革的浴血奋斗和艰辛探索，把中国特色社会主义推进到新时代，开创了伟大的道路、伟大的事业。因此，中共一大会址是中国共产党梦想起航的地方，也是中国共产党人的精神家园 [ 7 ]。 中国一大会址陈列展出了一大会议的场景，13位代表的铜像，13位代表的生平事迹、文献书籍，以及《共产党宣言》《资本论》等早期的革命书籍，影视展览等等。参观过后无不让人热血翻涌，我们现在的和平是革命先辈们用血和肉换来的，不忘初心牢记使命才能不愧于革命先辈。同时还能培养大学生的爱国爱党意识，增强大学生的向心力和凝聚力。 5.2. 南京中国科举博物馆 南京中国科举博物馆的前身是江南贡院，江南贡院始建于南宋年间距今已有850多年的历史。 南京科举博物馆的特色建筑——状元堂。顺着巨墙之间的台阶拾级而上，在经匣的中央是一个12 * 12米见方，20米高的大堂——状元堂，状元堂四壁刻满历代中国状元名录，顶上布满北斗七星，寓意“魁星点斗” [ 8 ]。 南京中国科举博物馆以刻满了历代状元名字的魁星堂为“太阳”，以刻满了四书五经的石墙为“月亮”，以科举的历史变迁分层为“星星”。将中国的科举历史藏在这“星海”之中，等待着我们去发现其中的奥秘。 我们都是高考的经历者，了解科举历史不仅能了解历史还能让大学生明白，教育是人生的重要阶段，大学不是学习的终点，学习是一个长久的过程。 5.3. 浙江天台山旅游集团有限公司 天台山位于浙江省天台县，西南连接江山仙霞岭，东北延绵至舟山群岛，是一座跨越浙江西南和东北的山脉。天台上多悬崖、峭壁、瀑布，以“险”闻名更以“佛宗道源、山水神秀”享誉海内外 [ 9 ]。 天台山风景秀丽云雾缭绕，李白曾经游玩，以“仙人聚会”赋诗。奇石、幽洞、飞瀑镶嵌在山中，其间分布着许许多多古木、珍禽，被誉为天然动物园和植物园，天台铁皮石斛更是享誉全球。 与大都市的喧嚣繁华不同，这里多得是一份宁静安逸。来这里游玩无不让人心旷神怡仿佛与大自然融为一体，让人心灵和肉体都能得到很好的放松。 5.4. 上海科技馆 上海科技馆的教育优势主要体现在展品资源和品牌资源两个方面。 在展品资源方面，馆内共有13个常设展览馆以及多个临展厅，内容覆盖到生物、天文、物理、地理等多个学科。通过参观、体验相关的展品，能够进一步深入了解，并且加深印象。 在品牌资源方面，上海科技馆与国内外多家知名企业有着合作模式，比如：安捷伦科技、巴斯夫、波音等大型企业，这些企业有着专业背景，为科技馆提供了活动支持，让这些专业知识揭下神秘的面纱，使其变成有趣、易懂的活动和课程，让学生能够近距离接触 [ 10 ]。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 探讨固体培养的蝉花子实体纯粉对小鼠体液免疫功能的影响。将ICR小鼠随机分为高、中、低剂量组及对照组，分别灌胃不同剂量的蝉花子实体纯粉，对照组灌胃同体积的蒸馏水。通过抗体生成细胞检测及血清溶血素实验评估固体培养的蝉花子实体纯粉对小鼠体液免疫的影响。蝉花子实体纯粉对小鼠脏器/体重比值无显著的影响(包括胸腺和脾脏) (P > 0.05)，但能以浓度依赖的方式显著提高小鼠的溶血空斑数及抗体积数(P < 0.01)，说明人工固体培养的蝉花子实体纯粉具有显著增强体液免疫力的功能。 关键词 :蝉花，子实体，免疫功能 Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 蝉花是一种传统名贵的药食同源中药材之一，系由蝉棒束孢寄生于山蝉幼虫形成的复合体 [ 1 ]。尽管蝉花在中医药中有着悠久的历史，其很多药理活性缺乏明确的证据。据推测，其活性功能包括：治疗疟疾、减轻心悸、增强凝血、抗肿瘤以及改善健康等 [ 2 ]，此类状况均与免疫反应有关 [ 3 ]。据报道，野生蝉花提取物能明显增强小鼠的体液免疫功能，并能显著提高巨噬细胞的吞噬作用 [ 4 ]。由于天然野生蝉花资源较为短缺，其人工培养受到越来越多的关注。本文拟考察固体培养的蝉花子实体纯粉对小鼠体液免疫功能的影响，以期为人工培养蝉花的应用提供理论支持。
system: [SYSTEM]

user: 2. 材料与方法 2.1. 材料 2.1.1. 供试材料 样品：蝉花子实体纯粉由浙江泛亚生命科学研究院提供。 实验动物：雄性SPF级ICR小鼠(实验动物生产许可证号为SCXK(沪)2017-0005，合格证号：20170005023759，初始体重18~22 g)购买自上海斯莱克实验动物有限责任公司。40只ICR小鼠随机分为4组：高、中、低剂量组及对照组，每组10只。 2.1.2. 仪器与试剂 主要实验仪器：恒温水浴锅(DK-S22，上海精宏)、离心机(5804R，Eppendorf，德国)、二氧化碳培养箱(150i，Thermo，美国)。 主要试剂及耗材：绵羊红细胞(SRBC) (索莱宝，北京索莱宝科技有限公司)、补体(豚鼠血清)(索莱宝，北京索莱宝科技有限公司)、Hank’s平衡盐溶液液(索莱宝，北京索莱宝科技有限公司)、RPMI1640细胞培养液(索莱宝，北京索莱宝科技有限公司)、SA缓冲液(AMEKO，上海联硕生物科技有限公司)、琼脂糖(Thermo Fisher，美国)、羧甲基纤维素钠(Sigma-Aldrich，美国)及无菌生理盐水(索莱宝，北京索莱宝科技有限公司)、200目滤网、微量血凝实验板(索莱宝，北京索莱宝科技有限公司)。 2.2. 方法 按照《保健食品检验与评价技术规范》(2003年版)的规定检测指标，并参照白巍、吴小丽等的方法进行 [ 5 ] [ 6 ]。 2.2.1. 剂量选择、受试样品给药方式和时间 蝉花子实体纯粉的人体推荐摄入剂量为0.9 g/d，按人体平均60 kg计，剂量为0.015 g/kg。参考《保健食品检验与评价技术规范》(2003年版)的规定及相关文献，以人体推荐量的5倍设为低剂量组(0.075 g/kg)，10倍设为中剂量组(0.15 g/kg)，30倍设为高剂量组(0.45 g/kg)，蒸馏水作为阴性对照组。分别取样品1.5、3.0及9.0 g以1%羧甲基纤维素钠溶液定容至200 mL，灌胃给药，灌胃体积为0.10 mL/10g。每天1次，连续30天。 2.2.2. 抗体生成细胞检测 将0.5 g琼脂糖加去离子水至100 mL，加热溶解后在清洁玻片上刷一薄层备用。向每只ICR小鼠腹腔注射0.2 mL压积SRBC细胞悬液(2% (v/v)，以生理盐水为溶剂)，4~5天后将小鼠脱臼处死，分离脾脏后以Hank’s 液清洗并用RPMI1640 培养基制成悬液，将细胞计数后调整其浓度为5 × 106个/mL。1 g琼脂糖加去离子水100 mL加热溶解后45℃水浴保温，并与等体积2×的Hank’s液混匀后分装于小试管中，每管体积0.5 mL。分别向每只小试管内加入50 μL 10% SRBC及20 μL脾细胞悬液，迅速混匀后倒于上述预处理的玻片上，每组三个平行样品。琼脂糖凝固后将玻片水平扣于玻片架上，CO 2 培养箱中孵育1 h，然后加入稀释后的补体(以SA 缓冲液1:8稀释)至玻片架凹槽，继续于CO 2 培养箱中孵育1 h后计算溶血空斑数。 2.2.3. 血清溶血素的测定实验(血凝法) 以2.2.2中方法免疫小鼠，4天后眼眶取血，静置1 h后2000 r/min离心10 min，取上层血清备用。将血清以生理盐水按不同倍比稀释后转移至96 孔微量血凝实验板内，加样体积为每孔100 μL，并加入等体积的SRBC 的悬液(0.5% (v/v))，小心混匀后于CO 2 培养箱中加盖孵育3 h，观察血球凝集程度，按下面公式计算小鼠抗体积数。 抗 体 积 数 = ( S 1 + 2 S 2 + 3 S 3 ， ⋯ ， n S n ) 式中1、2、3…n代表对倍稀释的指数，S代表凝集程度的级别，抗体积数越大，表示血清抗体越高。 0级红细胞全部下沉，集中在孔底部形成致密的圆点状，四周液体清晰。 I级红细胞大部分沉集在孔底成园点状，四周有少量凝集的红细胞。 II级凝集的红细胞在孔底形成薄层，中心可以明显见到一个疏松的红点。 III级凝集的红细胞均匀地铺散在孔底成一薄层，中心隐约可见一个小红点。 IV级凝集的红细胞均匀地铺散在孔底成一薄层，凝块有时成卷折状。 2.2.4. 数据统计分析 实验数据以均值±标准差表示，采用SPSS统计软件(版本19.0，IBM，美国)进行方差齐性检验和单因素方差分析。P < 0.05认为具有统计学上显著差异，P < 0.01表示具有统计学上极显著差异。 2.2.5. 动物伦理 本动物实验获得上海睿太莫斯生物科技有限公司实验动物福利与伦理委员会批准。
system: [SYSTEM]

user: 3. 结果与分析 3.1. 蝉花子实体纯粉对小鼠脏器/体重比值的影响作用 如表1所示，与阴性对照组比较，蝉花子实体纯粉各剂量组对小鼠脏器/体重比值的影响不具有显著差异(P > 0.05)。 Table 1 Effect of pure powder of Cordyceps cicadae fruit body on organ/weight ratio of mice (mean ± SD， n = 10 组别 剂量(g/kg) 胸腺系数(mg/g) 脾脏系数(mg/g) 阴性对照组 蒸馏水 1.63 ± 0.14 3.18 ± 0.72 低剂量组 0.075 1.98 ± 0.45 3.04 ± 0.35 中剂量组 0.15 1.79 ± 0.40 3.59 ± 0.45 高剂量组 0.45 2.05 ± 0.31 3.13 ± 0.58 表1. 蝉花子实体纯粉对小鼠脏器/体重比值的影响(均值±标准差，n = 10) 3.2. 蝉花子实体纯粉的体液免疫功能研究 3.2.1. 蝉花子实体纯粉对小鼠抗体生成细胞的影响 与阴性对照组比较，蝉花子实体纯粉低、中、高剂量组均能显著提高小鼠的溶血空斑数，差异具有极显著性意义(P < 0.01)，结果见表2。 Table 2 Effect of pure powder of Cordyceps cicadae fruit body on the number of hemolytic plaque in mic 组别 剂量(g/kg) 溶血空斑数(空斑数/全脾细胞数) 阴性对照组 蒸馏水 30.75 ± 2.71 低剂量组 0.075 34.50 ± 2.51 ** 中剂量组 0.15 44.75 ± 4.30 ** 高剂量组 0.45 56.75 ± 4.59 ** 表2. 蝉花子实体纯粉对小鼠溶血空斑数的影响 注：与阴性对照组比较， ** P < 0.01。 3.2.2. 蝉花子实体纯粉对小鼠血清溶血素(抗体积数)的影响 与阴性对照组比较，蝉花子实体纯粉中剂量组及高剂量组可以显著提高抗体积数，差异有显著性意义(P < 0.01)，结果见表3。而低剂量蝉花子实体纯粉摄入则未对小鼠的抗体积数产生显著影响。 Table 3 Effect of cicada flower fruiting body on antibody product in mic 组别 剂量(g/kg) 抗体积数 阴性对照组 蒸馏水 133.5 ± 2.8 低剂量组 0.075 137.7 ± 6.1 中剂量组 0.15 147.0 ± 4.4 ** 高剂量组 0.45 160.3 ± 7.9 ** 表3. 蝉花子实体对小鼠抗体积数的影响 注：与阴性对照组比较， ** P < 0.01。
system: [SYSTEM]

user: 4. 结论与讨论 免疫力是机体自身的一种防御机制，能协助机体识别并清除外来异物及自身衰老或受损细胞，受饮食、睡眠、运动及压力等多种因素影响。其中，饮食对免疫力影响较为显著，有些食物或药物组分能对其产生显著影响。通常认为蝉花中的多糖成分具有免疫调节功能。Weng等发现水–甲醇(50%)提取的蝉花部分CC-1-2能增强植物凝集素激活的人单核细胞的增殖，而其100%甲醇提取部分CC-2-1所发挥作用正与之相反，可能通过增强或抑制IL-2及IFN-γ的生成发挥作用 [ 7 ]。何晓波等发现蝉花多糖能有效促进细胞免疫及体液免疫 [ 8 ]。蝉花多糖能促进树突状细胞向成熟期转化，从而提高免疫力 [ 9 ]。宋佳敏等证明蝉花多糖能显著提高小鼠的脾脏、胸腺以及肝脏指数 [ 10 ]。而本研究中固体培养的蝉花子实体纯粉低、中、高剂量灌胃对小鼠的胸腺和脾脏指数则未产生显著影响，可能的原因是本实验的受试物为子实体纯粉而非分离纯化后的蝉花多糖或其他具有免疫调节功能的活性组分，活性成分浓度相对较低所致。然而，该子实体纯粉能显著提高小鼠的体液免疫功能，说明人工固体培养的蝉花子实体纯粉在增强免疫力方面具有广阔的应用前景。 本实验以固体培养的蝉花子实体纯粉0.075 g/kg (低剂量)、0.15 g/kg (中剂量)及0.45 g/kg (高剂量)三个剂量经口灌胃小鼠一个月，考察其对小鼠体液免疫功能的影响。结果表明，固体培养的蝉花子实体纯粉能显著影响小鼠的抗体生成细胞及抗体积数，说明固体培养的蝉花子实体纯粉具有增强体液免疫功能，能有效增强机体免疫力。而具体发挥免疫调节作用的活性成分及其作用机理则需进一步深入研究。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 中压载波通信是利用10 kV中压配电线路作为传输通道的一种通信方式，已广泛应用于配电自动化、用电信息采集领域。一体化电容耦合器是中压载波通信系统稳定、可靠运行的保障，但受电压等级制约，在10 kV配电线路不断电情况下缺少有效方法判断耦合器是否出现故障。文中提出了一种基于信号线端口阻抗的一体化电容耦合器在线故障判断方法，利改进的中压载波通信机采集信号线端口阻抗，可在10 kV配电线路不断电的情况下，在线判断一体化电容耦合器是否故障，方法简单可靠，节省人力物力浪费，具有一定的工程实际价值。 关键词 :中压载波，中压载波通信机，一体化电容耦合器，阻抗，不断电 Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 中压载波通信 [ 1 ] 是利用10 kV中压配电线路作为传输通道的一种通信方式，由于使用现有的、完善的配电线作为传输通道，不需要投资建设专用通信线路，具有投资少、设备简单、施工容易、维护管理方便等优点，已广泛应用于配电自动化、用电信息采集领域。其中，一体化电容耦合器是中压载波通信系统稳定、可靠运行的保障。一体化电容耦合器在线运行过程中出现故障，如无明显外观损坏，受电压等级制约，缺少有效方法直接判断耦合器是否故障，现场只能用排除法，协调10 kV配电线路停电更换耦合器测试，相当浪费人力和物力。 文中提出了一种基于信号线端口阻抗的一体化电容耦合器在线故障判断方法 [ 2 ] [ 3 ]，利用改进的中压载波通信机采集信号线端口阻抗，可在10 kV配电线路不断电的情况下，在线判断一体化电容耦合器是否故障。通过理论推导、仿真测试、模拟测试和实际现场测试，证实了该方法可有效判断一体化电容耦合器是否故障，简单可靠，节省人力物力浪费，具有一定的工程实际价值。
system: [SYSTEM]

user: 2. 实现方法 传统的中压载波通信机主要实现载波信号发送与载波信号接收，载波通信接口与一体化电容耦合器信号端口通过信号线相连。一体化电容耦合器主要实现载波信号的传输和工频隔离，顶端接10 kV线路，底端接地。连接方式如图1所示。 文中提出的一种基于信号线端口阻抗的一体化电容耦合器在线故障判断方法，改进传统的中压载波通信机，在传统中压载波通信机的原理基础上，硬件上增加电压、电流采样电路，软件上增加发送特定频率(206 KHz)载波信号、信号线端口电压电流采样、阻抗计算机制，并根据信号线端口阻抗值判断一体化电容耦合器是否故障，并保存一体化电容耦合器状态信息(正常或故障)，现场人员可通过调试串口利用调试软件直接读取一体化电容耦合器信号线端口阻抗值及状态信息，达到在10 kV线路不停电的情况下直接在线判断一体化电容耦合器是否故障的目的。 图1. 中压载波通信系统连接示意图 改进的中压载波通信机原理框图如图2所示： 图2. 改进的中压载波通信机原理框图 改进的中压载波通信机通过采集载波信号接口，即信号线端口的发送信号电压幅值 U ( t ) 与电流幅值 I ( t ) ，可以计算出信号线端口阻抗 [ 4 ] [ 5 ]，计算公式如下： Z ( t ) = U ( t ) / I ( t ) (1) 设定一体化电容耦合器是否故障的信号线端口阻抗值的阈值为 Z max ，则有： 若 Z ( t ) > Z max ，则判断一体化电容耦合器已经故障； 根据理论推导、仿真测试、模拟测试及实际现场测试分析积累的经验值，取 Z max = 400   Ω 。 该方法只需中压载波通信机在软硬件上做简单调整，就可以在现场无法协调10 kV配电线路停电的情况下直接判断一体化电容耦合器是否出现故障，通过理论推导、仿真测试、模拟测试及现场实际测试证明该方法简单有效，避免了因协调10 kV线路停电而造成的人力和物力浪费，具有一定的工程实际价值。
system: [SYSTEM]

user: 3. 理论推导 一体化电容耦合器原理框图如图3所示： 图3. 一体化电容耦合器原理框图 根据一体化电容耦合器原理框图，加上中压载波通信机和信号线后等效原理图如图4所示： 图4. 等效原理图 其中L 2 、R 2 为信号线等效模型，设等效值分别为 L 2 、 R 2 ，L 3 为熔断管等效模型，设等效值为 L 3 ，R 1 为等效10 kV线路负载阻抗，设等效值为 R 1 ，信号源V 1 为中压载波通信机等效模型，设发送信号频率为f，T 1 为阻抗变化器等效模型，设一、二次侧感量等效值分别为 L o 、 L i ，C 1 为调谐器等效模型，设等效值为 C 1 ，C 2 为高压电容等效模型，设等效值为 C 2 ，L 1 为排流线圈等效模型，设等效值为 L 1 。 设定二次侧电流值为 I 1 ，一次侧流经R 1 的电流值为 I 2 。 设定二次侧发送功率为 P 1 ，一次侧馈网功率为 P 2 ，假设阻抗变换器为理想模型(无损耗)，则有： P 1 = P 2 (2) 假设端口阻抗为Z，二次侧发送功率则有： P 1 = I 1 2 × ( 2 π   f L 2 + R 2 + 2 π   f L i + Z ) (3) L 2 ， R 2 ， L i 极小，可以忽略不计，则有： P 1 = I 1 2 × Z (4) 一次侧馈网功率则有： P 2 = I 2 2 × [ R 1 + 2 π   f L 3 + 1 2 π   f C 2 + R 3 ] (5) 其中 R 3 为 C 1 ， L 1 ， L o 的并联阻抗，则有： (6) L 3 ， C 2 ， C 1 ， L 1 ， L o 极小，可以忽略不计，则有： P 2 = I 2 2 × R 1 (7) 根据公式(2)可得： Z = I 2 2 × R 1 ÷ I 1 2 (8) 根据过往现场处理情况汇总，一体化电容耦合器故障 [ 6 ] 主要表现为接地不良和熔断管失效(失效模式为断路)，在图4中即等效10 kV线路负载阻抗的值很大或直接断路，即 R 1 阻值很大或无穷大，由公式(8)可推断一体化电容耦合器故障时信号线端口阻抗同样很大或直接趋近于无穷大。
system: [SYSTEM]

user: 4. 仿真测试 根据图4等效原理图在Multisim中建模 [ 7 ] [ 8 ]。 建模完成后，在中压载波通信机等效模型V 1 前插入电压、电流测量探针，信号源发送有效值10 V的206 KHz信号，通过改变 R 1 的值后读取电压、电流值，并计算出阻抗值。 4.1. 正常情况 正常情况下取 R 1 = 10   Ω ~ 1   k Ω 之间一组数据，仿真得到信号线端口阻抗数据 [ 9 ] 如表1所示： Table 1 Simulation table of signal line port impedance under normal conditio R 1 /Ω 电压有效值/V 电流有效值/mA 信号线端口阻抗/Ω 10 10 107 93.46 20 10 106 94.34 50 10 103 97.09 100 10 94 106.38 200 10 73.3 136.43 300 10 57.6 173.61 400 10 47.1 212.31 500 10 40 250.00 600 10 35 285.71 700 10 31.4 318.47 800 10 28.7 348.43 900 10 26.7 374.53 1k 10 25.1 398.41 表1. 正常情况信号线端口阻抗仿真表 4.2. 故障情况 故障情况下取 R 1 = 2   k Ω ~ 100   k Ω 之间一组数据，仿真得到信号线端口阻抗数据如表2所示： Table 2 Simulation table of signal line port impedance under fault conditio R 1 /Ω 电压有效值/V 电流有效值/mA 信号线端口阻抗/Ω 2 k 10 18.9 529.10 3 k 10 17.4 574.71 4 k 10 16.9 591.72 5 k 10 16.6 602.41 6 k 10 16.5 606.06 7 k 10 16.4 609.76 8 k 10 16.3 613.50 9 k 10 16.3 613.50 10 k 10 16.3 613.50 100 k 10 16.2 617.28 表2. 故障情况信号线端口阻抗仿真表 4.3. 测试结论 通过仿真测试可以看出，一体化电容耦合器在故障情况下信号线端口阻抗有明显变化，快速转折点在400 Ω与500欧姆之间，如图5所示： 图5. 仿真测试信号线端口阻抗折线图
system: [SYSTEM]

user: 5. 模拟测试 利用改进的中压载波通信机、一体化电容耦合器搭建模拟测试环境，如图6所示，改进的中压载波通信机发送206 KHz信号，通过改变 R 1 的值后，通过串口直接读取中压载波通信机内计算出的信号线端口阻抗值。 图6. 模拟测试环境图 5.1. 正常情况 正常情况下取 之间一组数据，通过串口读取中压载波通信机内计算出的信号线端口阻抗值，数据如表3所示： Table 3 Normal signal line port impedance simulation test tabl R/Ω 信号线端口阻抗/Ω 10 62.33 20 63.53 50 69.04 100 80.47 200 108.42 300 139.36 400 170.69 500 200.68 600 229.07 700 255.53 800 280 900 302.66 1 k 323.04 表3. 正常情况信号线端口阻抗模拟测试表 5.2. 故障情况 故障情况下取 R 1 = 2   k Ω ~ 100   k Ω 之间一组数据，通过串口读取中压载波通信机内计算出的信号线端口阻抗值，数据如表4所示： Table 4 Analog test table of signal line port impedance in case of faul R/Ω 信号线端口阻抗/Ω 2 k 451.67 3 k 504.02 4 k 530.57 5 k 546.84 6 k 556.73 7 k 563.13 8 k 567.4 9 k 571.17 10 k 573.74 100 k 577.59 表4. 故障情况信号线端口阻抗模拟测试表 5.3. 测试结论 通过模拟测试可以看出，一体化电容耦合器在故障情况下信号线端口阻抗有明显变化，且变化趋势与仿真测试一致，快速转折点在300 Ω与450欧姆之间，如图7所示： 图7. 模拟测试信号线端口阻抗折线图
system: [SYSTEM]

user: 6. 现场测试 贵州一现场反馈中压载波通信系统无法正常通信，现场采集信号线端口阻抗数据为594.982 Ω，如图8所示，检查接地情况良好后，判断为一体化电容耦合器故障，耦合器拆下解剖后，分析确认为熔断管失效 [ 10 ]，说明基于信号线端口阻抗的一体化电容耦合器在线故障判断方法有效可行。 图8. 现场测试信号线端口阻抗图
system: [SYSTEM]

user: 7. 结束语 通过理论推导、仿真测试、模拟测试和现场实际测试，证明基于信号线端口阻抗的一体化电容耦合器在线故障判断方法可行。只需针对传统中压载波通信机做简单修改，该方法简单有效，避免了因协调10 kV线路停电而造成的人力和物力浪费，具有一定的工程实际价值。 根据上述理论推导，该方法同样适用于10 kV配电线路故障监测，当10 kV配电线路出现接地接地、短路或断路故障时，一次侧阻抗变化明显，同样会在二次侧信号线端口阻抗表现出相同变化趋势，这对中压载波通信系统在10 kV配电线路故障监测方面的应用提供了理论依据。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 利用积分球作为光接收器来测量出红光、绿光和蓝光三种LED待测光源的光通量，由光通量算出电光转换效率。LED的电光转换效率随着电流的增大而出现了不同程度的衰减，分析LED光源电光转换效率的影响因素。 关键词 :发光二极管(LED)，电光转换效率，光源 Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 发光二极管(LED)具有占有空间小、稳定性好、节能无污染和环保等多个优点。LED是新一代的光源，具有低能耗、高效率、高稳定性等多个特点，被广泛应用于光照明、光通信等多个领域 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]。由电光转换效率定义可知，需测量LED的光通量与电功率。目前常用的光通量测量方法有两种：一是分布光度计法，二是积分球法。分布光度计法主要是通过测量待测LED在空间的光强或照度分布，然后进行全空间积分，从而得到待测LED的总光通量。该方法精度高，但是测量复杂。和分布光度计法相比，积分球法测量相对简单，在测量精度要求不高的场合得到广泛的应用 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]。通常，测试光源时采用积分球法；测试灯具时采用分布光度计。本实验采用的是积分球法测量待测LED的总光通量。积分球法是一种相对测量方法，对系统进行定标时，必须使用光通量标准灯。为了使积分球能达到比较精准的测量数据，尽可能使用同类型的标准LED标准灯来标定积分球系统，可以大大提高测量精度。使用积分球法测LED光通量时有比较严格的条件要求，首先，当测量对象是单一LED时，要求积分球的最小直径不能小于20 cm，球越大，空间一致性误差越小，对自吸收的敏感性更小，信号也就更弱；其次，标准灯的尺寸和结构往往和被测灯不同，因此会对积分球内漫射光的吸收情况会产生不同的影响，为消除光源尺寸不同而造成的测量误差，通常采用辅助灯法，来减小由于光源的尺寸、封装不同所引起的测量误差。本文利用积分球作为光的接收器来测量待测光源的光通量，分析电光转换效率的影响因素。
system: [SYSTEM]

user: 2. 积分球测试原理 光线由入光孔入射后，在球体的内部被均匀的反射和漫反射，因此输出孔所得到的光线相当于均匀的漫反射光束。如图1所示，在理想条件下，球的内表壁的各点漫反射是均匀反射的，设球的半径为r，设在B点区域dS上产生的直接照明数值为E 1 ，M处的总照度为 E M = E 1 + ρ 1 − ρ ⋅ Φ 4 π r 2 (1) 式中，Ф为光源的总光通量，E 1 为光源S直接照射在M点上的光照度，E 1 的大小不仅与M点的位置有关，也与待测LED在球内表面的位置有关，如果在光源S和M点之间放置一块挡板，挡住光源S直接射向M处的光源，则E 1 = 0。因此M点的光照度为 E M = ρ 1 − ρ ⋅ Φ 4 π r 2 (2) 式中，r为积分球半径； ρ 为积分球内壁反射率。 由此可见，球壁内表面上任意位置的照度E M 与光源S的总光通量Ф成正比，通过测量球壁上的出光孔的照度E M 来计算光源的总光通量Ф。 由于积分球内壁反射率不易获得，本文采用比较法算出光通量。比较法的优点是减少了由球壁材料、入射孔大小等不确定因素所带来的影响。将已知光通量Ф的标准LED放入积分球的入射孔内，灯亮后在输出孔测量其照度值为 E S = ρ 1 − ρ ⋅ Φ S 4 π r 2 (3) 再将待测LED放入积分球内点亮，测得的照度为 E c = ρ 1 − ρ ⋅ Φ c 4 π r 2 (4) 由上述二式可得被测光的光通量为 Φ c = E c E s ⋅ Φ s (5) 式中Ф s 为标准LED的光通量；Ф c 为待测LED的光通量。 算出电功率即可求出LED等电光转换效率。 图1. 积分球光通量原理示意图
system: [SYSTEM]

user: 3. 实验 调节直流稳压电源的驱动电流，点亮标准白光LED后，将标准灯的灯头完全放入积分球的入光孔，确保LED发出的光全部照进积分球，LED灯光通量测量实验框图如图2所示。将照度计的光度头放置在靠近积分球出光孔处。测量过程需固定积分球与照度计光度头的相对位置不变，并选择与其数值相适合的量程，读取照度计上显示的数值Es，记录数据。换上待测LED，将待测LED装入转接头(LED的长脚为正，短脚为负，分别插入转接头的红、绿色孔)，点亮LED，待照度计显示数值稳定后，读取照度计显示数值E1，并记录电源电压U 1 数据；根据积分球比较法公式(5)求出被测LED的光通量(Ф s 为标准光通量LED的光通量)；根据电光转换效率η = LED光通量/电功率，计算LED光源的电光转换效率。 图2. LED灯光通量测量实验框图
system: [SYSTEM]

user: 4. 数据分析 当二极管的正向电压小于某一开启电压阈值时，此时通过二极管的电流就会变得非常小，当电压超过某一阈值后，二极管的电流随着电压的增大而迅速增高，此时LED发光变亮，称为阈值电压或导通电压值。 根据公式(5)求出被测LED灯的光通量( Φ s 为LED灯的标准光通量)。 根据电光转换效率测量原理公式： η l = Φ l U ⋅ I l (6) 由公式(6)计算LED灯光源的电光转换效率 η l ，改变待测LED灯的电压，测量在不同电压下的电光效率。 不同颜色和材料的LED的导通电压也大不相同，如红光LED的导通电压大致为1.9至1.95伏之间，绿光LED的导通电压大致为2.4~2.5伏之间，蓝光LED的导通电压大致为2.6~2.7伏之间，其中红光的波长为622~760 nm、绿光的波长为：492~577 nm、蓝光的波长为435~450 nm。我们从图3中可知，光的波长越长其导通电压越低。 图3. 不同种类LED伏安特性曲线 图4为不同种类LED光通量与电流关系曲线，由图4可知，随着电流的逐渐增加，LED的亮度也会逐渐变亮，其各自的光通量也会逐渐增大。当取相同电流时，绿光LED的光通量要远远大于红光和蓝光的光通量。绿光LED最亮，红光次之，蓝光最暗。 图4. 不同种类LED光通量与电流关系曲线 在电流比较小时，各个LED的电光转换效率随着电流的增大而出现了不同程度的衰减。图5为不同种类LED电光效率与电流关系曲线，由图5可知，当相同电流下，绿光LED的电光效率最高，其次是红光，蓝光的电光效率最低。通过电光转换效率数据曲线可以清晰地看到，随着电流增大时，蓝绿光LED的光电转换效率迅速下降，衰减更严重。LED的电光转换效率随着电流的增大而不断降低的原因有以下几点：一是LED随着电流的增大，导致其芯片发热的程度比较高，使得部分电能转换成了大量的热能，也影响了LED芯片的发光效率 [ 9 ]。二是LED的芯片结构、材质以及封装对LED芯片的发光效率影响较大 [ 10 ] [ 11 ]。三是LED芯片中的PN结中电子和空穴复合降低，形成无效的电流注入，造成发光效率降低 [ 12 ]。 图5. 不同种类LED电光效率与电流关系曲线
system: [SYSTEM]

user: 5. 结论 在绿光、红光和蓝光三种LED中，当工作电流相同时绿光LED的电光效率最高，其次是红光，蓝光的电光效率最低，绿光LED的电光效率衰减更严重。改善LED材料电子与空穴的复合率，改进LED的封装结构提高其热特性，使其受温度的影响降至最低，从而能进一步提高LED的电光转换效率。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 10 kV中压电力线作为配网负荷输送的核心线路，负载平衡分配可很大程度的降低线损。然而电网现状是10 kV线路基础信息紊乱、线变关系模糊，致使负荷不平衡导致线损率高。目前解决方法是人工巡线、拉电判别等传统方式，时效性差、准确率低，同时潜在人员伤害的风险。文中讨论一种基于中压载波通讯装置的负荷切改智能感知系统，利用10 kV中压线路的唯一物理线路传输特征序列信号，实时的准确的判别线变关系，并对负荷切改智能感知，使10 kV中压电力线处于最优的负荷分配，降低线损，可有效降低电能能量的损耗。 关键词 :中压电力线载波，线变关系，负荷切改，智能感知，线损率，电能能量 Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 10 kV中压电力线作为配网负荷输送的核心线路，理想状态是线路上负荷分配均匀，电能损耗降到最低，最大程度提高能量输送效率，而实际上多数线路上负荷分配不合理，线路上的负荷以10 kV/380V变压器为单位，合理分配供电线路下的变压器才能最大程度的降低线损率。随着供配电技术的不断发展，新的10 kV工频变压器不断接入，大大增加了中压配电网的复杂性 [ 1 ] [ 2 ]。另外，中压配电线路地形复杂、线路方式多样，且在中压配电网建设与维护的过程中经常进行线路改造、负荷切换等，使得原本清楚的中压线变关系不断发生变化，难以理清，大大增加了电力营配业务开展的难度 [ 3 ]。 自2016年以来，电力系统很多机构开始尝试采用大数据方法进行归属识别，通过电能表电流、功率数据，工频过零偏移和工频过零畸变等手段进行台区归属识别，但是大数据方法受设备采样精度、数据同步性等因素影响大，判别成本较高，尚未取得较好结果 [ 4 ]。因此，准确识别中压线变关系对10 kV配电网的运行控制和故障诊断具有十分重要的意义。而目前传统方案为人工现场巡线逐一理清线变关系，但是该方法耗时耗力，对于电缆线路和混合线路，只有依靠停电区分，操作难度大，且会造成巨大经济损失，也存在判别不准的情况，自2016年以来，电力系统很多机构开始尝试采用大数据方法进行归属识别，通过工频过零偏移和工频过零畸变等手段进行线变归属识别，但是大数据方法受设备采样精度、数据同步性等因素影响大，判别成本较高，尚未取得较好结果。中压电力线载波 [ 5 ] 是一种电力公司专有的有线通信 [ 6 ]，文中从技术实现的角度，研究了实现使用中压载波通信的进行负荷单元切改智能感知的方法。 青海省地域宽广，配电网沿各种地形延伸，跨越山麓、河谷、农田、草场和树林，对电能能量输送效率要求极高，同时对停送电的准确度要求为百分之百。对于这些区域、这种场景，使用中压电力线载波作为通信手段，准确的判别变压器线路归属，定位每个负荷单元的实时物理运行状态。
system: [SYSTEM]

user: 2. 负荷切改智能感知系统 线损率是营配电部门考核的重要指标，而负荷单元线变关系准确是降低线损率 [ 7 ] 的有效手段。负荷切改智能感知系统(见图1)中的终端设备实时监测负荷单元状态，当负荷单元线变关系发生变化时，终端通过在低压侧注入低频特征序列载波信号 [ 8 ]，载波信号穿过变压器通过10 kV中压线路传输到变电站出线端，在出线端的分析机对特征序列信号进行提取识别并上报主站，主站进行算法判别出线变关系并手机短信通知营运部门。 图1. 负荷切改智能感知系统框图 2.1. 载波信号经变压器的传输特性 目前，世界各国地电力系统中电能的生产、传输和供电方式绝大多数采用三相制 [ 9 ]，变压器的工业化生产已经标准化或规范化，现场运行的10 kV/380 kV变压器原边副边连接类型是Dyn11 (Ydn11) [ 10 ]，当变压器原边副边连接类型为Dyn11时，原边为三角形联结(D1)，副边为星形联结(Yn)；当变压器原边副边连接类型为Ynd11时，原边为星形联结(Yn)，副边联结类型为三角形(D11)。 以星三角Dyn11为例(见图2)，通过联结组转换为转角矢量图(见图3)。 图2. Dyn11连接方式变压器的联结组 图3. Dyn11连接方式变压器星三角转角矢量图 根据基尔霍夫电流定律(KCL)，可得知， I ˙ A = I ˙ A B − I ˙ C A = 1 n I ˙ a − 1 n I ˙ c = 3 1 n I ˙ a   ∠   −   30 ∘ (1) I ˙ B = I ˙ B C − I ˙ A B = 1 n I ˙ b − 1 n I ˙ a = 3 1 n I ˙ b   ∠   −   30 ∘ (2) I ˙ C = I ˙ C A − I ˙ B C = 1 n I ˙ c − 1 n I ˙ b = 3 1 n I ˙ v   ∠   −   30 ∘ (3) I ′ a = ( I a − I c ) / 3 (4) I ′ b = ( I b − I a ) / 3 (5) I ′ c = ( I c − I b ) / 3 (6) 三角形侧(一次侧) A相的电流为 I A ，它与转换后的电流 I ′ a 同相位，因此在测取三角形侧(一次侧)的A相电流 I A 后，需输入星形侧(二次侧) I a 、 I b 两相电流的值。其中 I ′ a 与 I a 两个向量的模不变，只是相位改变了。其他两相的电流的换算方法与A相的换算方法相同。 两相载波传输换算推导如下，低压侧A、B两相注入20次载波，变压器变比25： n = I 低 压 I 中 压 ≈ 25 (7) 假设低压侧A相载波 I A 低 = A sin ( w t ) ， I B 低 = A sin ( w t + π ) ， I C 低 = 0 (8) 由于变压器原边副边连接方式为Dyn11，根据Dyn11方式的变压器电流换算，低压侧转换至中压侧各相电流分别为： I A 中 = I A 低 − I C 低 3 n = A 3 n ( sin ( w t ) − 0 ) = A 3 n sin ( w t ) (9) I B 中 = I B 低 − I A 低 3 n = A 3 n ( sin ( w t + π ) − sin ( w t ) ) = − 2 A 3 n sin ( w t ) (10) I C 中 = I C 低 − I B 低 3 n = A 3 n ( 0 − sin ( w t + π ) ) = A 3 n sin ( w t ) (11) 根据公式(9)、(10)、(11)，当仅在低压侧A、B两相注入相同幅值的载波电流时，中压侧B相电流约为低压侧B相电流的 2 / ( 25 3 ) ，中压侧A、C两相的载波电流幅值为中压侧B电流幅值的1/2。 通过仿真验证，当在低压侧A、B两相注入相同幅值的载波信号时，中压侧B相电流约为低压侧B相电流的 2 / ( 25 3 ) ，中压侧A、C三相的载波电流幅值为中压侧B电流幅值的1/2。仿真结果与理论计算结果基本一致。 2.2. 载波信号提取识别 根据传输线理论，受波阻抗的作用，载波信号沿配电线持续振荡衰减，载波信号频率越低则传输距离越远，本技术使用低频载波信号进行信号调制传输。 载波信号穿过变压器后，在变电站侧10kV中压线路上进行信号提取。根据滑动DFT算法提取出载波信号中的电压电流谐波，其中滑动DFT算法的计算公式为： (12) b k = 2 N [ ∑ i = 0 N − 1 f ( T 0 + i T N ) sin ( 2 π i N ) − f ( T 0 + ( i − N ) T N ) sin ( 2 π k i N ) ] (13) 其中， 代表第k次谐波的实部， b k 代表第k次谐波的虚部，N代表工频周波的数据点数，k代表谐波次数， T = 20   ms ； 根据余弦相似度计算公式计算电压电流谐波波形之间的相似度，其中余弦相似度计算公式为： r k = ∑ n = 1 N I k ( n ) U k ( n ) ∑ n = 1 N I k 2 ( n ) ∑ n = 1 N U k 2 ( n ) (14) 其中， I k 为提取的第k次电流谐波， U k 为提取的第k次电压谐波，N为用于计算相似度的数据点数， r k 为计算得到的第k次电压电流谐波波形之间的相似度。 利用载波编码、鉴频、解码和纠错技术，在变电站出线处的电网背景信号与载波特征信号幅值比为10，000:1的情况下，载波信号识别设备仍可精确提取出载波特征信号，保证数据传输可靠性，完成线变关系的识别功能。 2.3. 编码方案 编码采用BCH (45，63)方案，其中帧同步头(13位) + 变压器地址编号(16位) + CRC (16位) + 监督位(18位)，具体结构如图4所示： 图4. 原始的BCD码 为了使用相对阈值来降低误报率和区分所在出线，编码方案实际发送时，将帧同步和信息的顺序颠倒一下，如图5所示，这样做有2个好处：1) 可以利用帧同步来计算载波的幅值，而帧同步的序列可以进行一定的设置，保证载波幅值最大；2) 先识别出特征序列后，再计算背景噪声，可以提高计算准确率，同时帧同步离背景噪声数据的时间更近，尽量避免背景电流波动的影响。 图5. 调整后的BCD码 误码率计算，由于BCH可以纠正3位数据错误，有五组载波频率，每组载波频率会反复识别4次，因此出现误报的概率为： P = ( 1 + C 63 1 + C 63 2 + C 63 3 ) × 2 16 2 63 × 5 × 4 = ( 1 + 63 + 63 × 31 + 21 × 31 × 61 ) × 2 16 2 63 × 5 × 4 = 5.9299 e   −   09 (15) 则一天出现误报的次数为： N = 5.9299 e   −   09 × 5 × 3600 × 24 = 0.0026 (16) 即，平均每390天发生一次误报，误报率很小。
system: [SYSTEM]

user: 3. 应用案例 为验证青海省高海拔、远距离中压电力线负荷切改智能感知的识别效果，在青海省果洛州班玛县的10 kV架空线路上进行了试点。分别选取试点1：变电站(莲花变)–变压器(白玉分支)，试点2：变电站(班玛中心变)–变压器(赛五路)，测试情况如表1所示。 Table 1 Test situation of intelligent perception pilot of load switching in Bama Count 变电站 变压器 海拔 识别成功率 莲花变 白玉分支 4670米 100% 班玛中心变 赛五路 4520米 100% 表1. 班玛县负荷切改智能感知试点测试情况 在试点中，通过切改负荷测试智能感知的准确率为100%。同时分别在四川西昌、辽宁葫芦岛、江西鹰潭、湖北武汉、襄阳、湖南长沙、安徽谢桥等多地区进行安装应用，负荷切改智能感知的识别成功率均为100%。
system: [SYSTEM]

user: 4. 结束语 针对目前我国中压供配电网错综复杂，线路改造混乱的问题，文中提出了一种基于中压载波通讯装置的负荷切改智能感知系统，通过现场安装测试识别准确率率百分之百，可以实时准确判断负荷切改，对10 kV配电网的运行控制和故障诊断具有十分重要的意义。青海省人口密度较低，配电线路的网络拓扑距离远，对负荷设备线变归属要求准确，负荷智能感知有利于有目标性的控制切改负荷。远距离中压电力线载波作为一种有效的有线专用通信，负荷切改智能感知为青海省的配电自动化及用电信息采集系统提供一种有效的线损治理手段，具有巨大的应用价值。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 自“中部崛起”计划以来，武汉市的发展一直是国家重点关注对象之一。经过多年发展，武汉市经济总体取得了骄人的成绩，但是各城区经济发展仍存在一定差异。又由于COVID-19的大规模爆发，给武汉市的经济发展带来一定的冲击。有鉴于此，本文对武汉市各城区经济发展进行研究，首先选取恰当的指标变量，并在此基础上客观的比较了基于主成分分析和因子分析得分的武汉市城区经济发展排名，给出综合评价模型。再利用聚类分析和判别分析研究其经济发展结构，并指示出武汉市城区经济发展的现状。最后为武汉市经济发展提供优化措施和建议。 关键词 :城区经济发展，多元统计分析，综合评价 Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 区域经济发展问题是统计学研究的重要领域之一，本文参考了大量的相关文献，发现之前在研究区域经济问题时大多以省份或地级市为研究对象，发现并解决国家宏观经济中的有关问题 [ 1 ]，而具体研究地级市管辖的城区经济寥寥无几。2020年是全面建成小康社会的关键一年，城区经济发展地位日趋重要和受瞩目。对市政府而言，若想推动当地经济发展，必须充分了解当地城区经济的发展状况。因此，本文在充分运用有关数据、资料的基础上，结合多种统计软件以及统计分析方法，从不同角度对武汉市城区经济发展指标进行综合分析，对多种方法分析的结果进行综合评价，得出一些合理的结论，从而为制定武汉市城区经济发展的规划提供更客观、全面的参考依据，也可供其他城市制定相关的城区发展策略进行借鉴 [ 2 ]。
system: [SYSTEM]

user: 4. 讨论 4.1. 总结 本文在内容上运用了主成分分析、因子分析、聚类分析和判别分析等多种统计方法综合评价武汉市城区经济发展。用主成分分析和因子分子给出综合评价模型，并采用Spearman法对主成分分析和因子分析的结果进行一致性检验。再利用聚类分析研究出武汉市经济结构，并用判别分析检验其分类的合理性，进而分析出了各城区的经济发展状况。 4.2. 政策建议 经过以上研究，从宏观视角上对武汉市城区经济发展有了一个比较全面的了解，可以依据这个结果对武汉市城区经济发展进行更科学的宏观调控，建议可以从下述几个方面加以改善 [ 6 ]。 1) 对城区经济较发达地区，合理优化其产业结构，推进城区产业均衡，提高江汉区、江岸区、洪山区、武昌区的工业发展水平，同时应当注重科技创新，在武汉高新技术开发区、武汉光谷等国家级高新技术产业园区的快速发展中，充分利用其科技优势资源，重点培养和发展生物制药、互联网、光缆通讯、精密仪器制造等产业。 2) 对城区经济一般发达地区，逐步缩小城区发展不平衡，全面协调可持续发展。这类城区多为远郊城区，应当充分发挥中心城区经济发展的辐射作用，带动远郊城区的经济发展，引导城区经济逐步走向一体化，因此政府应加快推进工业化进程，把远城区的发展看作是武汉新型工业化和新城镇化的战略支点，同时要促进消费，提高经济活跃度。 3) 打造城区特色，借助城区优势，发展城区重点经济。市政府应当提高对各城区自身发展的条件和可以利用的资源的认识，建立不同城区在不同资源领域、不同技术方向上的竞争优势。如青山区继续推动武钢、武石化升级改造，建设绿色低碳循环发展的一流生态化工园区。武昌区进一步发展东湖生态旅游风景区，力求打造国际知名、国内一流的文化旅游生态风景名胜区等。另外要加大对经济实力较弱的汉南区的资金投入，扶植其优势产业，带动其经济发展。总之各城区应当相互借鉴、取长补短，将自己的优势产业做大做强，更好地促进全市经济稳步快速地发展 [ 1 ]。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 目的：探讨改良腹腔镜经腹膜前腹股沟斜疝修补术(Transabdominal Preperitoneal Prosthesis， TAPP)的临床疗效，为TAPP提供更简便的术式，以期在临床上推广。方法：分析2017年3月至2019年9月聊城大学第二附属医院东昌府人民医院200例成人男性单侧腹股沟斜疝手术患者的临床资料，按照术式不同分为两组，每组100例，分为改良TAPP组和TAPP组，分别分析两组患者的手术指标、复发情况及术式学习曲线等情况。结果：改良TAPP组手术时间、术中失血量和住院时间均少于TAPP组，差异具有统计学意义(P < 0.05)；改良TAPP组患者止痛药使用次数、疼痛评分及治疗费用均低于TAPP组，差异具有统计学意义(P < 0.05)；改良TAPP组腹壁下血管损伤、输精管损伤等副损伤总发生率低于TAPP组，差异具有统计学意义(P < 0.05)；改良TAPP术式学习曲线明显低于TAPP，差异具有统计学意义(P < 0.001)。结论：改良TAPP手术治疗腹股沟疝可以明显缩短手术时间以及减少副损伤发生率，效果良好且安全有效。 关键词 :斜疝，腹股沟，疝修补术，腹腔镜 Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 腹股沟斜疝是普外科临床上常见的一种疾病，手术是治愈腹股沟斜疝唯一有效的方法，其中主要包括开放式无张力疝修补术和腹腔镜疝修补术 [ 1 ]。开放式无张力疝修补术，创伤很大、术后出血比较多，易发生并发症，且影响预后，一般不作为首选。由于微创理念在外科领域飞速发展，腹腔镜手术的治疗在临床上得到广泛推广，具有术后疼痛轻、创伤小、恢复快和并发症少等特点。腹腔镜经腹膜前疝修补术(TAPP)是腹股沟疝手术经典的优良手术方式 [ 2 ] [ 3 ]，而改良TAPP术式更加简便，治疗模式更加微创，疗效更加显著，故本研究旨在分析改良TAPP治疗成人男性腹股沟斜疝的疗效。
system: [SYSTEM]

user: 2. 资料与方法 2.1. 一般资料 回顾性研究2017年3月至2019年9月山东省聊城市东昌府人民医院肝胆疝外科200例成人男性单侧腹股沟斜疝手术患者的临床资料，依据此类病人为本中心较为多见、并且对恢复要求比较高的病人，随机分为两组，每组100例，按照术式不同分为改良TAPP组和TAPP组，分别分析两组患者的手术指标、复发情况及术式学习曲线等情况。同时对当地100名同等资历的外科医生进行术式培训，随机分TAPP组和改良TAPP组，每组各50人，进行疝修补术式学习，并记录学习例数。研究经医院伦理委员会审批通过，两组患者年龄、疝缺损直径、发病时间等一般基本资料比较，差异无统计学意义。 2.2. 治疗方法 手术方式： 1) TAPP：分七步；第一步：脐上作10 mm切口，在平脐水平左右侧腹直肌外缘各作5 mm切口。第二步：在内环口上方2厘米横行切开腹膜，向外至髂前上棘，向内不超过脐内侧皱襞。第三步：分离Retzius间隙(耻骨后膀胱间隙)和Bogros间隙(腹股沟间隙)，其中在内侧进入Retzius间隙可见到耻骨联合和耻骨梳韧带，然后向外侧Bogros间隙分离。第四步：分离疝囊，切开精索内筋膜，将疝囊底部与精索进行分离，先分离上方，到达疝囊底部，再分离下面与精索血管的粘连，最终完整分离。第五步：精索去腹膜化和追平腹膜返折线。第六步：放补片，缝合关闭腹膜，选取合适补片，完全覆盖肌耻骨孔，包括内环，直疝三角及股环。第七步：关闭气腹、拔套管 [ 4 ] [ 5 ]。 2) 改良TAPP：分四步；第一步：体位及切口选择头低脚高15度，患侧抬高15度，脐上缘直接穿刺置入10 mm套管建立CO2气腹，气腹压力维持在10~12 mmg，置入腹腔镜作为观察孔，患侧腹直肌外侧平脐水平和对侧腹直肌外侧脐下水平分别置入5 mm套管作为副操作孔。第二步：离断疝环首先观察疝的部位、范围、有无疝内容物等，记录疝的分型，辨明腹壁下血管、输精管、精索血管及三者的交汇点，将疝内容物回纳入腹腔。以交汇点内侧及上方约1 cm处腹壁下血管内侧作为腹膜切开点，沿内环口疝环边缘梭形切开腹膜。第三步：游离腹膜，紧贴腹横筋膜后方腹壁，游离腹膜瓣，进入腹膜前间隙，从外侧腹膜前间隙按顺时针或逆时针方向交替游离腹膜瓣并显露出耻骨膀胱间隙(Retzius间隙)及外侧的腹股沟间隙(Bogros间隙)，内侧露出耻骨梳韧带和耻骨联合并超过中线，外侧游离至髂腰肌中部水平。第四步：放补片、缝合腹膜在上述分离的间隙将补片平铺在精索和腹横筋膜的后方，然后以康派特胶水点式固定补片，最后用3-0可吸收抗菌微乔线连续缝合腹膜。较TAPP相比，改良TAPP避免了最难以掌握的疝囊剥离，降低了副损伤发生的风险，减少了TAPP的手术难度及学习曲线。 2.3. 观察指标及评价标准 观察记录两组患者手术情况，包括手术时间、失血量、术后止痛药使用次数、疼痛评分住院时间及治疗费用等。疼痛评分根据数字疼痛分级法分成四级，如下，1级：无痛0分；2级：轻度疼痛，1~3分；3级：中度疼痛，4~6分；4级：重度疼痛，7~10分。比较两组患者的手术并发症情况，包括伤口感染、阴囊血肿、血清肿、尿潴留、腹壁下血管损伤、输精管损伤等。记录两组患者术后随访复发率。记录两种手术的学习例数。 2.4. 统计学方法 采用SPSS 19.0统计学软件对数据进行处理，计量资料以均数 ± 标准差   ( x ¯ ± S ) ，组间比较采用t检验：计数资料采用率表示，组间比较采用c 2 检验及Fisher精确检验，检验水准α为0.05。