Usine de production d'eau potable du Rocher
Site : Usine de production d'eau potable du Rocher
Catégorie : Administration/Démarches – Eau – 
État : actif
Adresse : 21 le Rocher, 35630 la Chapelle-Chaussée
Située sur la commune de la Chapelle Chaussée, l’usine de traitement du Rocher a été mise en service en 2001 et sa capacité est de 400 m3/j à partir d’un forage de 50 mètres de profondeur, le débit nominal de la station est de 20 m3/h.

L’autorisation de prélèvement est 146 000 m3/an (400 m3/J), arrêté préfectoral du 7/12/2001

Les principales étapes de traitement de cette filière sont :

- une déferrisation par voie biologique réalisée dans un filtre à sable fermé.
- une démanganisation par voie physico-chimique (catalysée par des oxydes de manganèse) dans un second filtre à sable fermé.
- une neutralisation du CO2 dissous par du calcaire marin réalisée dans deux filtres fermés fonctionnant en parallèle.
    Une désinfection par injection d’eau de Javel

L’eau traitée est refoulée vers le réservoir de Cardroc construit en 1964.
Site web : https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr