Réfrigération à compression de vapeur,pompes à chaleur (Thermoptim)

Présentation d'une des principales technologies énergétiques,en tant que systèmes complets : la réfrigération à compression de vapeur,les pompes à chaleur. Dans une installation de réfrigération ou frigopompe,on cherche à maintenir une enceinte froide à une température inférieure à l'ambiante. Le principe consiste à évaporer un fluide frigorigène à basse pression (et donc basse température),dans un échangeur en contact avec l'enceinte froide. Pour cela,il faut que la température Tevap du fluide frigorigène soit inférieure à celle Tef de l'enceinte froide. Le fluide est ensuite comprimé à une pression telle que sa température de condensation Tcond soit supérieure à la température ambiante Ta. Il est alors possible de refroidir le fluide par échange thermique avec l'air ambiant,jusqu'à ce qu'il devienne liquide. Le liquide est ensuite détendu par laminage isenthalpique jusqu'à la basse pression,et dirigé dans l'évaporateur. Le cycle est ainsi refermé.

Disciplines : Chaleur, Thermodynamique,Congélateurs et réfrigérateurs,Thermique
Mots-clés : Thermoptim,thermodynamique,machine thermique,technologie énergétique,réfrigération,frigopompe,pompe à chaleur,thermopompe,cycle frigorifique,transfert enthalpique,évaporateur,condenseur,compresseur,détendeur,réfrigérateur
Type de document : texte,image,son,ressource interactive
Type de ressource : lecture,liste de références,méthodologie
Niveau : bac+3,bac+4,master
Publics visés : teacher,learner
Auteurs ou éditeurs : Renaud Gicquel;Renaud,Ecole des Mines de Paris,UNIT